清瀬市を中心に水回りの工事を行っておりますアスラインです。今日は板橋区のマンションにて、トイレのタンクが結露するという相談を受け対応してきました。タンクはINAX製の防露型タンクで結露は起きにくいため、他の原因を調査しました。トイレの換気扇を止めた状態で浴室の換気扇を回すと、トイレの換気扇から空気が出てきます。この傾向は古いマンションによくあることで、すぐに外のガラリ(換気扇が吸い込み、吐き出す出口)を確認しました。取り外ししてみると...網が汚れで塞がっており、これでは排気できません。浴室の換気扇が作動した際に、外に排気出来ずトイレの中に暖かい空気を排出したことが結露の原因でした。網は腐食しており掃除が困難なため、応急処置として穴を開けました。取替えをして完了です。Reserved.電話問い合わせメール問い合わせ。