雨どい(雨水排水管)の口径決定方法を動画と記事で解説します2020年4月30日TwitterSharePocketHatenaLINEコピーする雨どいを設計するんだけどどうやったら口径決定できるん?住宅からマンション・施設など雨を受ける雨どい、なんとなく一般住宅では感覚で決めていた部分ってありませんか?最近では許容量以上の雨が降り、あふれていることもしばしば(汗(長時間にわたるどうしようもない降雨量は仕方ありませんが)きっちりとした根拠のもと計算するために今回は雨どいの口径決定の方法について解説いたします。ちなみに、私は京都の水道屋さんで17年以上勤務しております。水道修理のことから水理計算方法まである程度の信頼の担保になると思います。求めるルーフドレンの数で割る下階で屋根面積が合流する場合は累計する立て管を表から口径を決定していく横管は勾配を設定し別表から口径を決定していく雨水槽がある場合はポンプ容量を面積に換算する主管の口径を決定する1.各屋根面積を求める上記の参考図を例とし、屋根の水平投射面積(真上から見た面積)を求めます。屋根部分は大文字アルファベットで表記しています。200m22.ルーフドレンの数で割る屋根面積に対して受け持つルーフドレンの数でさきほどの面積を割ります。100m23.下階で屋根面積が合流する場合は累計する配管区間をカタカナで表記しておりますが、屋根面積の合流があるのはウ,エ,キの部分です。530m24.立て管を表から口径を決定していく立管部分を下記の表を参照して口径決定していきます。画像は私が作成している計算書の一部のシートですが、参照するのは青い枠の部分の表になります。降雨量は基本を100mmとしますが、各自治体の下水道条例に準じてください。100mmと口径が決定されます。)部分を下記の表を参照して口径決定していきます。画像は私が作成している計算書の一部のシートですが、参照するのは青い枠の部分の表になります。降雨量は基本を100mmとしますが、各自治体の下水道条例に準じてください。206-2019)より引用させていただいております横管の場合は配管勾配も考慮に入れ、検討します。150mmと口径が決定されます。6.雨水槽がある場合はポンプ容量を面積に換算する今回は雨水槽からの合流があるということを仮定します。雨水対象面積を計算しポンプ容量を求め、最後に屋根面積に換算します。194.4m2(屋根面積)7.主管の口径を決定する先ほどのキまでの屋根面積と雨水槽からの屋根面積を合計して、主管の口径を決定します。して200mmという結果が導き出されました。Youtube動画でも解説してますおわりに今回は、雨どいの口径決定についてご説明いたしました。参考にしていただけたら幸いです。動画の方でも公表しております通り計算書を、期間限定(2020.8.31まで)note記事に無料で公開しております。期間を過ぎたら、有料になりますのでお早めにダウンロードしてお役立てください。加圧給水方式で受水槽より給水するポンプの能力選定もわからないので計算方法を知りたい。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに地下排水槽なんてのがあるんだけど、よくわからない。私は、京都の水道屋さんで15年以上勤務しております。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに雨水槽が必要みたいなんだけど、よくわからない。そもそも作り方わかんないし。アウトドアとゲームが好き。幸せに生きるをモットーにしてます。地道に図面書きから初めて、将来新しい事業をやっていけるよう邁進中。