電線の太さの選定について、次の問に答えよ。取り扱いなど)や価格などがある。(1)太さの選定に関係する主要な電気的要因を4項目挙げて、その概要を説明せよ。上記(1)で挙げた各項目を加えた7項目の要因それぞれに関して、電線の太さが太い方が望ましいか細い方が望ましいかを理由を付して述べよ。コロナ、電圧降下のような項目が挙げられる。そこで以下には、これらの項目について記す。一般に電流が流れると温度が上昇し、ある限度以上に高くなると引張強さなどの性能が低下するので、電線の性能に悪影響を及ぼさない温度限度(最高許容温度)以下で使用しなければならない。電線の径が小さい場合、抵抗Rが大きくなる。抵抗Rの電線に電流Iが流れると\(I^2R\)に相当する電力損失が発生するが、エネルギー輸送の観点から望ましいことではない。21kV/cm程度)で使用しなければならない。直列インピーダンス\(\dot{Z}\)の電線に電流\(\dot{I}\)を流すと\(\dot{Z}\dot{I}\)の電圧降下が生じるが、送配電機器や負荷の電圧は可能な限り定格値近くで運用する方が望ましい。電圧降下が過大にならないようにしなければならない。材質が同じであれば電線が太い方が、引張強さが向上するため有利である。電線の材質が同じであれば電線が細い方が軽量化できるため有利である。電線の材質が同じであれば電線が細い方が安価であり有利である。電線の材質が同じであれば電線が太い方が許容電流は大きく有利である。電線の材質が同じであれば電線が太い方が低抵抗となり電力損失は小さく有利である。コロナ同一の材料の電線を単導体で比較すれば電線が太い方が電界強度が低くなり、コロナ発生は小さく有利である。多導体を採用する場合には実効的な電界強度によって性能が左右される。電線の材質が同じであれば電線が太い方が抵抗、リアクタンスが低くなるため、電圧降下が小さくなるので有利である。電験2種の過去問を2009年以降分から学習しています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。