直結給水と同じ考え方になります。:デイサービス(私室用)※公衆用は不特定多数の人が使用する建物:駅ビルなど給水負荷単位数:負荷単位数の設定がある器具を各器具ごとに集計する下記は作成例です。57瞬時最大給水量(同時使用水量):下記の表の一番左側の数字(負荷単位)を参照します。このときに現場の大便の割合がフラッシュバルブ率が高いか、ロータンク率が高いかで、全然数値が違う。ロータンクの方が圧倒的に有利な数字になります。当現場は、負荷単位数が57でフラッシュバルブが多いとして、199.65l/minとなる。15,000lとします。先ほどの数値を利用して計算してみます。60続けて計算してみます。2.全揚程を求める瞬時最大給水量が求められたら、次に配管の水理計算が必要になります。そのため給水ポンプの吸込み箇所によって計算方法が若干変わりますので注意が必要です。受水槽が設置されている場合は主にこちらの流込方式になると思います。設置されている場合は主にこちらの吸上方式になると思います。・・・計算に関係なし全揚程:P1+P2+P3+P4+P5(P1の高さは上がっているので全揚程に加算する必要がある)・高低差についてP1・P5については実寸(計画高さ)で簡単に求められます。図のように受水槽水位~給水ポンプ吸込み口高さでP1給水ポンプ吐出し口高さ~末端給水栓の設置高でP5になります。・水理計算についてP2・P3については水理計算から求めます。こちらは現在(ウエストン公式・へーゼンウイリアムス公式についての)記事がないため下記の動画を参考にしてください。動画詳細欄にてウエストン公式・へーゼンウイリアムス公式が計算できる無料のExcelファイルがダウンロードできるようにしています。ダウンロードした表をExcelの行コピーを使って区間ごと(ア~イとかイ~ウとか)に計算します。瞬時最大給水量(同時使用水量)が変わる部分、口径が変わる部分で測点をとります。各区間の損失水頭からP2・P3を求めることができます。直結で給水したいマンションや施設の現場を受注した。...続きを見る3.性能成績書からポンプを選定する瞬時最大給水量と全揚程が算出できれば、ポンプのカタログを取り寄せてください。面倒な場合は取引されているポンプ屋さんでも結構かと思いますので瞬時最大給水量と全揚程を伝えて性能成績書をもらってください。m3/min)表記ですので単位に注意して交点の確認を行って下さい。下図の左側のように右肩下がりの曲線よりも内側に入っていたら適正な能力です。(下図はおおげさですが)右側の場合はもしかしたら、一つ上の能力が必要になるかもしれません。※例えば全揚程に余裕がある場合なら、性能成績書の計測項目でポンプ効率が低くならない範囲内にある場合は問題ないかもしれません。(下図は雨水ポンプより引用)おわりに以上が給水ポンプの選定方法です。参考にしていただけると嬉しいです。入稿できていないところもあるので後ほど追記を予定しております。質問も受け付けておりますのでお問合せフォームにて送信お願い致します。このように考えてられる方へ向けての記事になります。私は、京都の水道屋さんで15年以上勤務しております。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに湧水槽が必要みたいなんだけど、よくわからない。受水槽(貯水槽)の設置が必要な現場を受注した。アウトドアとゲームが好き。幸せに生きるをモットーにしてます。地道に図面書きから初めて、将来新しい事業をやっていけるよう邁進中。