おける、発変電設備等の損傷による供給支障の防止に関する記述である。文中の\(\fbox{空所欄}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。著しく損傷するおそれがあり、又は\(\fbox{(3)}\)事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがる異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを\(\fbox{(4)}\)する装置を施設しなければならない。著しく損壊するおそれがあり、又は\(\fbox{(3)}\)事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを\(\fbox{(4)}\)する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。著しく損傷するおそれがあり、又は\(\fbox{(リ)一般送配電}\)事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがる異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを\(\fbox{(ハ)電路から遮断}\)する装置を施設しなければならない。著しく損壊するおそれがあり、又は\(\fbox{(リ)一般送配電}\)事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを\(\fbox{(ハ)電路から遮断}\)する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。電験2種の過去問を2009年以降分から学習しています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。出題頻度の多い「接地工事」に関してまとめています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。