ポンプの選定方法を動画と記事で解説します2020年4月1日TwitterSharePocketHatenaLINEコピーする受注したビルに湧水槽が必要みたいなんだけど、よくわからない。湧水槽の大きさとかポンプってどうやって決定するん?湧き水がでる地質の現場で地階の湧水槽の設置が必要になったが、容量の決定方法なんてわからない。排水ポンプの能力の計算方法なんて皆目見当がつかず困っている。水道局の資料の計算例を見ても入ってこない。そんな方に参考になればと湧水槽の容量計算の方法と排水ポンプの選定方法について解説いたします。ちなみに、私は京都の水道屋さんで15年以上勤務しております。水道修理のことから水理計算方法まである程度の信頼の担保になると思います。管材・ポンプ屋さんで見積するとざっくりとした計算で能力選定されます。今回の計算を自力で行うことでポンプ能力を下げられる可能性もあり、結果的に予算削減になるというメリットがあります計算手順はYoutube動画でご説明します湧水槽の有効容量の計算方法と排水ポンプの設定・水位設定の動画で分割しております。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに地下排水槽なんてのがあるんだけど、よくわからない。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに雨水槽が必要みたいなんだけど、よくわからない。求める湧水量を求める湧水量から有効容量・槽の大きさを計算する湧水量から排水ポンプの能力を求める配管経路を確認する排水ポンプの口径を求める排水ポンプの全揚程を求め、表から選定する排水ポンプの水位設定をする1.湧水対象面積を求める湧水対象面積を計算します。地下水位面はボーリング調査など建築側で調査してもらってください。56.88m3/d※無駄に式が長くなるので(l)を使わず終始(m3)で計算してます3.湧水量から有効容量・槽の大きさを計算する湧水槽の有効容量を求めていきます。今回、湧水槽の有効容量は仮に5l/m2・hとします。湧水槽の大きさは有効容量の1.5倍以上なので。仮に3×2×1.5として9.0m3の大きさの湧水槽をイメージすると下記のようになります。有効容量の水位は、流入および吐出し管より下部になるように検討しなければなりません(下記図参考)ひろし槽の大きさ・形状の考え方は汚水槽とほぼ同じです。小さい槽の場合は四角推台(すり鉢状の部分)は不要かもしれません。あと、水位面以下において連通孔という隔壁同士をつなぐ穴が必要です。計算した槽の大きさに合う体積(容積)になるように計算します。ここでは汚水槽のときと同様の図を引用させていただいてます。体積イは四角錐台なのでオベリスクの公式を用いて計算しています。詳細は下記の表をご覧下さい。4.湧水量から排水ポンプの能力を求める先ほどの湧水流入量の3分~10分間貯留した量を1分で排出できる能力を選定します。0.15(m3/min)のポンプならぎりぎり可能という意味です。※ただし、0.4(m3/min)以下にすること。以降は汚水槽等と同様の手順です。5.配管経路を確認するまずは、下記の(落書きみたいですが)平面図から立面図を作成します。配管の高さのみを集計します。このとき、ポンプの停止水位とます深を差し引いて計算して下さい。配管延長および継手・弁の数を各口径ごとに集計します。排水ポンプからの配管口径は2本を合流させる場合は1ランク上の口径を使用して下さい。50なので、50mmとします。流速の確認も行います。D(口径)^2詳細は下記の表をご覧下さい。7.排水ポンプの全揚程を求め、表から選定する排水ポンプの全揚程を求めていきます。ha(継手部)1.Ha(実揚程)を求める先ほどの高さを確認したのはこのためです。