状況等ホルマリンという液体は、揮発して気体になると、ホルムアルデヒドと呼ばれるニオイ分子になります。昔から建築材料や工場、病院等ではよく使われておりましたが、シックハウス症候群を引き起こす等の有害物質でもあります。その為、一般のご家庭では0.08ppm、特定の作業場では0.1ppmという成分濃度の規制があり、特に建築材料ではノンホルムとか☆4(フォースター)など、ホルムアルデヒドを発生させない取り組みが進んでいます。工場でもホルマリン溶液を使用する作業場は多くありますので、弊社では工場や病院におけるホルムアルデヒドの濃度を0.1ppmにするためのシステムを開発し、現場に応じたカスタイマイズにて設置しております。多くの納入実績がある特定作業場としては、病院や研究施設、大学等の病理検査室です。ここではいろいろなケースにて、ホルマリン溶液が使用されています。ホルムアルデヒド0.1ppm以下の規制としては、2つのポイントがあります。切り出しや充填といった作業時には、もろにホルムアルデヒドを暴露してしまう可能性がありますので、まずは作業直近のポイントで、ホルムアルデヒドを0.1ppm以下にします。次に作業を行っているお部屋、つまり空間全体としても、やはりホルムアルデヒドは揮発して飛散していますので、保管庫や廃液タンク等から発生して、空間が思ったよりも高いFA濃度になっているケースも少なからずあります。その為、作業場の作業空間としても、作業環境改善も含めたHCHO濃度を0.1ppm以下に保っていく必要があるのです。一つ、排気の空気にも気を付けなければなりません。排気時は複合臭気としてのニオイの強さが、悪臭防止法という法律に基づいて、各地方自治体ごとに定められていますので、工場のなどでは高いホルムアルデヒド濃度を排気する場合は、最低限、排気口と敷地境界での臭気測定を実施し、臭気濃度(臭気指数)とホルムアルデヒド濃度は把握していくとよろしいかと思います。いずれのケースでも、弊社では測定から対策までトータルでも部分的でも対応可能です。病理検査室では、今年度も3件ほど、ホルムアルデヒド濃度0.1ppm以下のお手伝いをさせていただきました。その他補足感想などもともと、工場でも病院でも、プッシュプルユニット等が多く活用されていまして、それらは大変、いわゆる塵や埃等を集塵し、除去する能力に優れているものも多くございます。粉塵用のプッシュプルユニットや、集塵フィルター等は、当然、対象の粒子サイズが、塵・埃に合わせてあります。最近ではコロナ等のウィルス対策も着目されておりますので、細菌やインフルエンザウイルス等にも効果を発揮できるものも出てきていると思われます。それらは当然、細菌やインフルエンザウイルスの粒子サイズまで対応する事ができるでしょう。それでも、ニオイ分子というのは、それらよりもさらに小さい粒子サイズとなりますので、これらを対策していくとなると、従来の粉塵用やウイルス用のものではなかなか簡単には参りません。実際に、「今までと同じ装置でホルムアルデヒドもやってみたけどダメだった・・」ですとか、「これでとてもクリーンな空間なのに、いざFA濃度を測定してみると規制値を上回ってしまうんだよね・・」というお声をあちこちでお聞きしてきました。工場では、場内環境を良好にするためには、たくさん工場内の空気を外で排出しなくてはなりません。吸引できる装置を導入すればするほど、排気する時のホルムアルデヒド濃度が高くなり、複合臭気も強くなってしまいます。弊社では、FA対策の専門チームがいます。病院であれば、病理検査室をはじめ、ホルマリンを使用する、あるいは保管する場所や空間の対策を行います。ご相談からしっかり向き合って参りますので、FA濃度対策をご検討であったり、あるいは現在、0.1ppm以下が達成できていない場合、もしくは新築や移設、改築等に合わせてしっかり対策をしたい場合などは、まずはお問い合わせいただけましたら幸いです。臭気判定士や臭気対策コンサルタントが現場へお伺いしてお打合せからスタートさせていただきますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。脱臭・消臭等「におい」でお困りの方は、お気軽に弊社共生エアテクノまでお問い合わせ下さい。施設や設備の一部リニューアルを計画されていた。そのリニューアルの計画の中に、病理検査室も含まれていた。確認のため、リニューアル前から何度も現場へ足を運び、作業性を技師さんとも打ち合わせ、作業環境測定も行ったうえで、対策機器である共生エアフローユニットを納品させていただいた。ふまえて行ったレイアウトに従い、各機器を設置していき、監督署への届け出も行い、プルユニット方式である切出台や、λ型プッシュプル(エアカーテン式)である流し台、撮影台専用に開発された排気装置等を据え付けていった。取扱説明会を実施し、有機溶剤(キシレン等)の保管場所等についてもアドバイスさせていただいた。病理検査室のリニューアル後、FA濃度は0.1ppm以下で問題なく運営されている。引き続き、剖検室や手術準備室のHCHO濃度0.1ppm以下対策もご相談いただいている。ほとんどのケースにて、ホルマリン溶液を使用する事から、ホルマリンが揮発し、ホルムアルデヒドが発生する。工場でも、ホルマリンからのFA発生等、ホルムアルデヒドが発生する場合は、特定作業所として作業環境の管理濃度の対策が必須である。いずれの場合でも、作業する直近はもちろん、作業する空間においても、FAの管理濃度は0.1ppm以下が法制値である。ちなみに一般住宅等の特定作業場ではないところは、もう少し厳しくて、0.08ppmとなっている。病理検査室等においてFA濃度対策を実施する場合は、例えば、ホルマリンを分注するためのホルマリンタンクを置くケースも多いが、そこもホルムアルデヒドの発生源となる。弊社では、キュービテナー専用の排気装置も商品ラインナップとして有している。ほかにも、撮影台もホルムアルデヒドの発生源として見逃せなく、弊社では撮影台に付属させる専用の排気装置を有している。全体的な臭気対策としても、マッペ保管棚の吸引装置や、染色時の局所吸引用であるL型Cキューブという専用の循環式吸引装置なども取りそろえている。ホルムアルデヒド対策やキシレン臭対策でしたら、弊社共生エアテクノまでまずはお問い合わせ下さい。脱臭・消臭等「におい」でお困りの方は、お気軽に弊社共生エアテクノまでお問い合わせ下さい。おいて、新築工事の計画が進んでいた。上層階はオフィステナントエリアであったが、低層階に飲食店のテナントが入る計画となった。集合させて排気するにあたり、一つには悪臭防止法条例の規制値を遵守する事が必要となった。排気する場所やダクティングによって、風向き等でOAへ回り込み、オフィスのテナントへの給気ラインから厨房のニオイが入ってしまう可能性も懸念された。いずれにしても、厨房から発生する料理臭やフライヤーの油系臭気は、ある程度、脱臭しておかなくてはならない為、設計段階から脱臭対策も検討され、必要な脱臭装置の選定も行われた。弊社にも脱臭対策のお手伝い依頼を頂戴し、シミュレーション等もさせていただいた。予想される飲食店が確定できない事から、あくまで過去の想定や経験から、原臭の臭気指数(臭気濃度)を想定し、飲食店や厨房の排気臭対策の脱臭装置である、「ゼオガイア」を選定した。原臭臭気指数の変動の可能性や、想定される脱臭効率よりもさらに脱臭効果を高める必要がある可能性も考慮し、ケーシングボックスに余裕をもたせる設計をご提案し、了承を得ていた。ゼオガイア脱臭フィルターが設計上、4段でOKとなっていても、ケーシングボックスでは6段まで脱臭フィルターを設置できる設計としておき、何かあればその空いている予備スペースに、追加で脱臭フィルターを導入できる対応策である。建築段階で、先にケーシングボックスを設置していただき、脱臭フィルターは最後の最後に当方にて設置をさせていただいた。臭気判定士による臭気測定。試運転調整にて、圧力損失等の問題もなく、無事に稼働していた。厨房稼働後の臭気測定についても、必須項目である場合と、そうではない場合があるが、原則としては弊社では臭気測定を実施し、原臭側と脱臭後の臭気指数(臭気濃度)を測定している。その他補足感想などできれば、既に臭気が発生していて、その臭気を測定したり嗅ぐ事から、実機の対策を進めていければ、より、確実になっていく可能性が高い。臭気の強弱の変動はともかく、臭気の質が変わってしまうと、選定していた脱臭システムや脱臭方法では効果が見込めなくなってしまう可能性も否定できない。その点、飲食店からの排気臭は、料理臭や調理臭がメインであり、ゼオガイアフィルターは全般的に脱臭効果を発揮してくれやすい。それでも、飲食店の営む料理内容によっては、やはり臭気の質の変動は大きくなる為、稼働後に数年たって、飲食店のテナントが入れ替わる可能性も考慮していく必要がある。そのため、比較的、このような設計段階では多く用いられる手法ではあるが、脱臭フィルターを設置するケーシングボックスに、予備段数を入れられる余裕を持たせておく。今回の現場でも、その設計手法を用いて実機が導入されたが、稼働後に特に問題なってはおらず、予備段数は予備のままとなっている。一度、臭気苦情が発生してしまうと、問題が大きくなっていく可能性も高いので、出来るだけ、未然に臭気対策を実施するのがベストであろう。飲食店や食品工場等の厨房排気臭対策でしたら、弊社共生エアテクノまでお問い合わせ下さい。脱臭・消臭等「におい」でお困りの方は、お気軽に弊社共生エアテクノまでお問い合わせ下さい。