塩ビの場合は0.01公式が複雑なため、詳細は下記の表をご覧下さい。0.287放流部の形状で下記の図を参考にfoを変更します。4.0m7.ポンプを選定するポンプメーカーの性能成績書からポンプの能力と全揚程の数値が交わる点を確認し選定を行います。すると下記の図のようになります。ポンプの停止水位(ポンプの仕様書に記載)停止水位は仮に0.2mとします。以上の計算結果を図で表すと下記の通りになります。おわりに以上、湧水槽の容量の計算方法及び排水ポンプの決定手順です。参考にしていただけると嬉しいです。後日Excel計算書を販売する予定です!お役立ていただけるように入力手間を最小限にするように作成するつもりですので是非ご利用いただけたらなと思います。質問も受け付けておりますのでお問合せフォームにて送信お願い致します。そもそも作り方わかんないし。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに地下排水槽なんてのがあるんだけど、よくわからない。このように考えてられる方へ向けての記事になります。私は、京都の水道屋さんで15年以上勤務しております。受水槽(貯水槽)の設置が必要な現場を受注した。アウトドアとゲームが好き。幸せに生きるをモットーにしてます。地道に図面書きから初めて、将来新しい事業をやっていけるよう邁進中。