解釈」における、地絡遮断装置の施設に関する記述である。文中の\(\fbox{空所欄}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が\(\fbox{(1)}\)Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。当該低圧電路が次のいずれかのものである場合はこの限りでない。高圧又は特別高圧の電路には、表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に、同表中欄に掲げる電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。配電用変圧器(単巻変圧器を除く。施設箇所の\(\fbox{(4)}\)側の発電所又は変電所で当該電路を遮断する装置を施設するとき(備考)引出口とは、常時又は事故時において、発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所から電線路へ電流が流出する場所をいう。高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が\(\fbox{(ヘ)300}\)Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。当該低圧電路が次のいずれかのものである場合はこの限りでない。高圧又は特別高圧の電路には、表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に、同表中欄に掲げる電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。配電用変圧器(単巻変圧器を除く。施設箇所の\(\fbox{(ル)電源}\)側の発電所又は変電所で当該電路を遮断する装置を施設するとき(備考)引出口とは、常時又は事故時において、発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所から電線路へ電流が流出する場所をいう。電験2種の過去問を2009年以降分から学習しています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。