解釈」に基づく特別高圧屋内配線の施設に関する記述である。電気集じん装置等を施設する場合を除き、次によること。使用電圧は、\(\fbox{(1)}\)V以下であること。電線は、ケーブルであること。ケーブルは、鉄製又は鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。管その他のケーブルを収める防護装置の金属部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、\(\fbox{(2)}\)接地工事を施すこと。\(\fbox{(3)}\)防護装置(金属製のものであって、防護装置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。配線又は高圧屋内電線との離隔距離は、\(\fbox{(4)}\)cm以上であること。弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとは、接触しないように施設すること。使用電圧は、\(\fbox{(ハ)100000}\)V以下であること。電線は、ケーブルであること。ケーブルは、鉄製又は鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。管その他のケーブルを収める防護装置の金属部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、\(\fbox{(カ)A種}\)接地工事を施すこと。\(\fbox{(ヨ)接触}\)防護装置(金属製のものであって、防護装置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。配線又は高圧屋内電線との離隔距離は、\(\fbox{(ヌ)60}\)cm以上であること。弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとは、接触しないように施設すること。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。