文章は、配電線路の電圧調整に関する記述である。誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(1)太陽電池発電設備を系統連系させたときの逆潮流による配電線路の電圧上昇を抑制するため、パワーコンディショナーには、電圧調整機能をもたせているものがある。(LRA)や負荷時タップ切換装置付変圧器(LRT)などが用いられる。(3)低圧配電線路の力率改善をより効果的に実施するためには、低圧配線路ごとに電力用コンデンサを接続することに比べて、より上流である高圧配電線路に電力用コンデンサを接続した方がよい。(4)高負荷により配電線路の電圧降下が大きい場合、電線を太くすることで電圧降下を抑えることができる。(SVC)などのように線路の無効電力潮流を変化させて行うものもある。解答と解説はこちら解答(3)解説(3)低圧配電線路の力率改善をより効果的に実施するためには、低圧配線路ごとに電力用コンデンサを接続することに比べて、より上流である高圧配電線路に電力用コンデンサを接続した方がよい。力率改善を効果的に実施するためには、低圧配線路ごとに電力用コンデンサを接続するほうがよい。実際は保守点検に手間がかかることや、低圧配電線路ごとにコンデンサを設置するとコストが高いことなどから、高圧配電線路に電力用コンデンサが設置されるのが一般的である。電験3種の過去問を2009年以降分からまとめています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。