ように、高低差のない支持点A、Bで支持されている径間Sが100[m]の架空電線路において、導体の温度が30[°C]のとき、たるみDは2[m]であった。導体の温度が60[°C]になったとき、たるみD[m]の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。電線の線膨張係数は1[°C]につき1.5×10-5とし、張力による電線の伸びは無視するものとする。電線の実長L[m]は次式で求められる。ここで、電線のたるみD[m]、電線の径間S[m]。D’=\sqrt{\frac{300(100.15172-100)}{8}}=2.39\)60[°C]での電線のたるみは2.39[m]となる。電験3種の過去問を2009年以降分からまとめています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。