水理計算書アップグレード・バグ修正しました直結直圧給水って、栓数がいけたらええんとちゃうん?水理計算言われてもわからへん直結で給水したいマンションや施設の現場を受注した。水道局への申請のため水理計算し、事前協議しないといけない。計算問題にあるが意味が分からないといった設計初心者にお役立ちになるかと思います。私は、京都の水道屋さんで17年以上勤務しております。水道修理のことから水理計算方法まである程度の信頼の担保になると思います。計算手順はYouTube動画でご説明いたします。スライド動画を作成しましたのでご覧ください。同時使用水量:下記の表の左側の数字が人数です。同時使用水量:下記の表の左側の数字が戸数です。同時使用水量:下記の表により4栓をサンプリングする。:デイサービス(私室用)※公衆用は不特定多数の人が使用する建物:駅ビルなど給水負荷単位数:負荷単位数の設定がある器具を各器具ごとに集計する。57同時使用水量:下記の表の一番左側の数字(負荷単位)を参照する。このときに現場の大便の割合がフラッシュバルブ率が高いか、ロータンク率が高いかで、全然数値が違う。ロータンクの方が圧倒的に有利な数字になります。当現場は、フラッシュバルブが多いとして、195.02l/minとなる。ひろし同時使用水量を算出できたら、次のステップへアイソメ図(立面図)を作成する平面図を確認しながら作成して下さい。市町村により立て方が違うかもしれませんので、そこはご容赦ください。同時使用水量もしくは口径が変わる部分で測点を付ける損失水頭を求める4-1.各区間ごとの損失水頭を求める各区間ごとの管延長と給水器具の数を拾い出しておきます。拾い出しの注意点ですが、上記の画像のように手前側で測点を刻んでいきます。(チーズ上流)よって、チーズ(直流)はイ~ウの間に計上しましょう。ここでのコツは、先に紙に印刷しておき、そこに給水器具の数と管延長などを書き込んでから表に打ち込むとミスが少なくなります。変換します(60で割る)このとき、同時に各区間ごとの流速の確認を行っていきます。m/sec以内になる口径にしないといけません)下の管内流速早見表にて確認を行います。確認するときは各区間の流量(l/sec)と区間の口径にて参照します。このとき、0.81~0.84のような数値が出ている場合は0.85、0.86~0.89のような数値が出ている場合は0.90のように0.05単位で切り上げて考えています。例:流量(l/min)0.85で口径φ40mmの場合は0.68m/sec各区間の損失水頭を計算していきます先ほど、器具継手類の個数と管延長などを書き込んだものを入力していきます。このとき器具継手類の直管換算長も入力していきますが、各市町村の仕様を参考にしてください。上記を加算する加算したものを1.2倍する(安全値)区間ごとに動水勾配を流量(l/min)と口径から早見表から参照し入力する。4で算出した数値と動水勾配を乗算し、1,000で除算すると区間ごとの損失水頭が算出できます。口径が変わるところは異径接合の直管換算長を入力しますし、変更後の口径の動水勾配で計算していきます。上記の作業を全区間でおこないます。計ウエストン公式・へーゼンウイリアムス公式をExcelで計算したい場合こちらの動画を参考にしてください。下記に参考画像を載せています。以上、参考にしていただけると嬉しいです。質問も受け付けておりますのでお問合せフォームにて送信お願い致します。昼間は現場作業で帰ってきたら事務作業・・・ほんと大変だよ。すごくめんどくさいし、毎回するわけじゃないからやり方忘れてしまうし。...続きを見る水理計算ことなら、なんでもご相談下さいこんなときどうやって同時使用水量を求めたら良いか?などご質問も可能な限りお答えします。水理計算書に至っては、他県市町村対応の雛形で作成も承ります。(ただし設計代行はいたしません。雛形のみでお願いします)その際はLINE公式アカウントの方までご連絡ください。友だち登録後、自動送信のメッセージが届きますなにかございましたら、返信ください。私は、京都の水道屋さんで15年以上勤務しております。受水槽(貯水槽)の設置が必要な現場を受注した。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに湧水槽が必要みたいなんだけど、よくわからない。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに雨水槽が必要みたいなんだけど、よくわからない。アウトドアとゲームが好き。幸せに生きるをモットーにしてます。地道に図面書きから初めて、将来新しい事業をやっていけるよう邁進中。