中心に水回りの工事を行っておりますアスラインです。日野市のマンションにて、床から多量の水が湧いてくるとのことで対応してきました。わたしにバトンを渡されました。土嚢袋が置いてありますが、かなりの量が常に湧いておりました。何度か断水していたようです。漏水箇所を探すのみ!急いで斫りました。横に出ているのが雨水管で、その下が水漏れしていた給水ポンプの吐出管です。ブルーシートで屋根を張ってやってます。手前なのか、奥なのか・・加圧ポンプを運転させて確認します。(水がエンドレスで湧いてくるのでポンプを止めて緊急断水してます)奥から湧いてきました。ここからさらに開口部を広げます!奥にある90度に曲がっている継手が犯人でした。(汗)どうやら施工が悪かったのか、接着しているはずのパイプが完全に抜けてました。1時間後に通水し、水漏れが無いことを確認して埋め戻しをします。次にコンクリートを打つ前にコンクリートの強度を高めるためワイヤーメッシュを敷きます。最後にコンクリートを流して、完了です。良い評価をしていただきました。喜んでいただいて大変満足でした。Reserved.電話問い合わせメール問い合わせ。