解釈」に基づき、機械器具(小出力発電設備である燃料電池発電設備を除く。)の金属製外箱等に接地工事を施さないことができる場合の記述の一部である。低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に\(\fbox{(イ)}\)(2次側線間電圧が300[V]以下であって、容量が3[kV・A]以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該\(\fbox{(イ)}\)の負荷側の電路を接地しない場合。水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が\(\fbox{(ウ)}\)[mA]以下、動作時間が\(\fbox{(エ)}\)秒以下の電流動作型のものに限る。上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に\(\fbox{(イ)絶縁変圧器}\)(2次側線間電圧が300[V]以下であって、容量が3[kV・A]以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該\(\fbox{(イ)絶縁変圧器}\)の負荷側の電路を接地しない場合。水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が\(\fbox{(ウ)15}\)[mA]以下、動作時間が\(\fbox{(エ)0.1}\)秒以下の電流動作型のものに限る。電験3種の過去問を2009年以降分からまとめています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。