2〜4本の導線を一緒に圧着します。ブレーカの端子も圧着端子を使います。電線をよじって、つっこんだのをネジで締めるのではありません。電線の先端を剥いて、ブレーカ端子を圧着し、それをネジ止めします。差し込み式のコネクタも有りますけど、やはり半田付けではないです。ところで、熱くなるとしたら、バイメタルだけでしょうか?配線が焼けたりしないでしょうか?ちょっと考えてみて下さい。答えを言うと、熱くなる部分は抵抗が他の部分より大きいです。なるようにしてあります。このバイメタル部分が熱くなります。ブレーカのケースは耐熱性の樹脂でできていますから、もちろん、溶けたりしません。さっきの配線接続の話とからめて説明すると、抵抗が他の部分より大きいと熱くなるのですから接続部分が抵抗をもたないように接続することが大切です。それには、圧着が確実です。それに用いる工具は適切に調整され、誰がやっても同じ力で確実に圧着されるようにします。(カチ、カチ、カチ、・・・と締まっていき、最後にロックがはずれるでしょう)次に、バイメタルが作動したところを見てみたいと思います。出力をショートさせれば作動するでしょうが、それはちょっと怖すぎます。結果がわかるだけにやれと言われてもやりたくありません。そこで、バイメタルをライターで加熱してみました。左の写真は、加熱する前の状態です。バイメタルは左側の金属板です。右の写真は、加熱後の状態です。バイメタルにススが付いているでしょう。加熱したら、バチーン、と落ちましたよ!最後に、ついでという事で漏電ブレーカの説明をします。配電盤の真ん中あたりに付いていて、緑色のテストボタンが付いているのが漏電ブレーカです。緑色のボタンを押すと、バチーンと落ちます。漏電ブレーカは、漏電を検知して、バチーンと落ちる仕掛けです。漏電が検知できるのでしょうか?そのために、漏電ブレーカにアース線をつなぐ必要があるでしょうか?実際、漏電ブレーカにアース線をつなぐ必要はありません。柱上変圧器から、家庭への引き込みをイメージしてもらいながら、考えてみます。電灯線は、考えやすいように2本線だとします。2本のうち1本は、電柱でアースに接続されています。これは安全のためです。通常、このアースに電流は流れません。(対地電圧を決定する)2本の配線は、お互いに電流の方向が異なるだけです。どこを計っても(どこに電流計を入れても)同じ電流値を示します。交流なので、ご存じのように、1秒間に50または60回プラスマイナスが変わりますが考えやすいように、ある瞬間で考えます。洗濯機が漏電したらどうでしょうか。風呂場のような湿気の多いところに置いたりして、絶縁が悪くなり、漏電したとします。漏電の電流は、風呂の床を通って地面に流れ、電柱のアースに流れ込みます。その結果、帰りの道が2系統になります。さっきの2本線の行きと帰りの電流値が同じになりません。これを利用して、漏電を検知します。電流を測定するには、電流計を使っても良いですが、変圧器を使うこともあります。変圧器というより、電流センサという呼び方があります。ただのコイルですが、この中に2本の配線を通します。通常なら、2本の配線に流れる行き帰りの電流値は同じですから、磁界は打ち消しあい電流センサの出力は0となります。ところが、漏電があると行き帰りの電流値に差が生じますから、その差が電流センサの出力にあらわれます。これを増幅し、電磁石を作動させて、ロックをはずし漏電ブレーカは落ちるというわけです。子供の頃、よく漏電ブレーカが落ちるので調べてもらったら、どうやら漏電ブレーカ自体の不良でした。その取り外したやつをもらって、分解したことがあります。回路基板は樹脂で固めたブロックになっており、不透明なので中を見ることはできませんでした。苦しまぎれに、金づちで叩き割って見たら、確かに電子部品と基板が入っていました。あと、単相3線式の中性線欠相について調べてみてください。毎月、トラ技が届くたびに、薄くなったと思う。(右)定価比較ざっと、昔のやつは2倍以上の厚さがある。電話帳といっても地区によっては薄いのもあるが、自分のイメージでは分厚いものを指している。(電話帳自体も時代遅れになりつつあるが)そして、大ざっぱに半分は広告で、あとの半分は記事になっている。(厚さ比較の写真を参照、紙の色の違いに注意)昔は、広告だらけの雑誌だと思っていたぐらいだ。最初にトラ技をみたのは高校生の頃で、広告を買わされるのはイヤだと思っていた。当時は、まだ広告の価値がわかっていなかった。仕事をするようになってから、こんな部品どこで作ってる?どこに聞いたらわかる?どこで売ってる?などと、商品やメーカーを探すときに、本当に役に立ったのだ。技術情報と商品情報は、雑誌から得るのがほとんどだった。それが、インターネットが普及してから大きく変わった。雑誌だけではなくなった。トラ技の資料請求(広告を見て、その広告についている番号をハガキに記入して資料請求する。電話・FAXで資料請求する)は、昔はよく利用したものだが、ここ10年以上は利用したことがない。URLを入力するか、検索エンジンに会社名を入力し、アクセスする。サイト上で閲覧するか、PDFをダウンロードすることがほとんどだ。NEPとか、商品情報を媒体にした資料請求雑誌?は、数年前まで購読していたが年々、薄くなっていったものだ。日刊工業新聞社だったか、資料請求のハガキがドッサリ届くのがあったが、しまいには、ほとんど使うことがなくなったと思う。トラ技は、かつてその半分以上を占める広告を取り去って、いわゆる「ダイエット」するのが習慣だった。最近はダイエットをしないのである。(本当は、面倒くさくて放置している)うちには1987年頃か、確実に全号揃っているのは90年以降だが、膨大な量のトラ技がある。これだけあると、奥から引っ張り出してくるのも大変である。目的を忘れて読みふけってしまう。全部をスキャナにかけて、PCに保存しておけば、必要な時にすぐ開けるではないか。・・・・・・と思ってはいるものの、なかなか手が回らなくてできない。一応、オートシートフィーダのScanSnapがあるのだが、紙を重送したり、引き込まない時があって、効率が悪い。紙の質によるところが大きいようだ。一部のコピー用紙は、必ず重送(複数枚を重ねて引き込んで詰まる)してしまう。同じ用紙をプリンタに使っても、詰まったり重送しやすいから、やはり紙質だと思う。ScanSnapの引き込みが悪い時は、手で叩いてやるとよい。置き場所の関係で、いちいち立ち上がるのが面倒だから、「ピンク○ータ」(笑)で、手元からリモコン操作して振動を与えている。念のため、ピンク○ータは新品なのだが、ジャンクで入手した。いう使い道もあるのだ。脱線したが、これからの時代、雑誌はどうあるべきかと、素人ながら考えている。海外の真似をするのが良いとか悪いとかの話ではないのだが、海外はどうなっているか紹介しよう。私は世界各国のエレクトロニクス雑誌を購読している。インドのも読んでいるのだが共通しているのは、トラ技みたいな分厚い本ではなく、週刊誌のようなスタイルが一般的である。全ページが基本的にカラー印刷であり、読みやすい雰囲気はある。驚いたのは、年間購読の契約をすれば、購読号はPDFでダウンロードできる。トラ技のように年間購読をしていてもCD−ROM(DVD)は別に1万円だったか、金を出して買わないといけないが、海外の雑誌の場合、いろいろあるけれど基本的に年間購読をしていれば、本誌も送られてくるがPDFも自由にダウンロードできる。(登録したIDとパスワードでログインする必要はあるが)というよりも、印刷した雑誌を送ってもらうより、PDFだけ購読するという契約もあるのだ。その方が送料もかからず安上がりだし、海外から送ってもらうのは時間がかかるけれど、PDFなら即時にダウンロードできる。PDFなら保管場所をとらないのだ。個人的には、海外から郵便が送られてくることが楽しみであるし、ノンビリ寝転がりながら読めるから雑誌が欲しい。保存と検索用にPDFがあることが便利なのだ。