煙感知器交換しました。煙感知器交換しました。スタッフブログ煙感知器交換しました。2022.09.15こんにちは。先日誤作動が多発していた煙感知器の交換をしました。発報と復旧を交互に長時間繰り返していたとのことです。2019年製なので見た目も新しいです。交換前の感知器と新しい感知器です。違いがほとんどありません。夏場だと熱のこもりやすい部屋で反応してしまうことがあります。誤作動を起こすことがあります。煙感知の場合、内部に入った水や、霧がある日、たばこの煙でも誤作動を起こすことがあります。差動式の熱感知器には緩やかな温度上昇で発砲しないように空気を逃がす穴があるのですが、これがほこりなどで詰まってしまうと誤作動の原因になります。煙感知器は10年、熱感知器は15年が交換の目安です。火災時に正しく感知器が反応しないという事態を避けるためにも定期的な交換をしましょう。それではスタッフCでした。防災設備に関することは東京都西東京市のナカムラ防災にお任せください。TOPお問い合わせCONTACT042-466-8838お見積り・ご相談はコチラメールでのお問い合わせは上記よりお願いします。お電話での受付時間は8:30~17:30(土日祝日を除く)となります。