2016年4月10日976、勾配天井部の壁、断熱材が入ってない(オレンジ色の部分)。2016年3月22日975、基礎内部の鉄筋が錆びて膨張。コンクリートが割れた。2016年3月17日974、基礎にあけられた穴から出ている水は、浴室の排水。基礎内に溜まる水を外へ出すため穴をあけた。2016年3月15日973、基礎にあとから穴をあけたとき、鉄筋を2本切断してしまった。鉄筋の位置は非破壊で調べること可能。2016年3月13日972、基礎断熱材の浮き。隙間があると断熱効果の低下、基礎表面での結露の恐れがある。2016年3月9日971、基礎断熱材の家。配管部分で断熱材が未施工。結露や断熱性能低下などが懸念される。2016年3月7日970、壁の断熱材が一部入っていない。壁の中は仕上がると確認しにくい。赤外線サーモグラフィーカメラで発見。2016年3月4日969、躯体組み立て時に断熱材が濡れた。一度吸水すると乾きにくく、濡れた状態では壁内が湿気たり、断熱性能も落ちる。2016年3月3日968、屋根を支える柱。釘だけで留めつけてある。柱の仕口が外れると、屋根が変形する。2016年2月29日967、省令準耐火構造を選択した木造住宅の浴室天井裏。見えてはいけない躯体が見えている。防火性能を高めるため、石膏ボードで躯体を覆わないといけない。2016年2月26日966、床の角の傾斜。50CMの距離で約1CMの高低差がある。家具などを置くと真っすぐ据わらない。2016年2月24日965、ユニットバスの換気扇アルミダクト。鋼製の天井下地の角で穴があいた。排気漏れで天井裏がカビる恐れがある。2016年2月21日964、土留めブロックの沈下。軟弱地盤の上に何の対策もなく、基礎を造ってブロックを積み、自重で沈下した。2016年2月18日963、建物際、土留めブロックの傾斜。埋め戻しの際、土圧で傾いた。建物の荷重もかかる個所、土留めの設計強度を誤った。2016年2月15日962、屋根の野地板のカビ。結露を起こしたことが原因。2016年2月12日961、1階床の荷重を支える鋼製大引き。2016年2月10日960、境界からの距離を間違えて基礎を施工。位置出しを間違えたのが原因。2016年2月9日959、屋根断熱材の落下。2016年2月6日958、1階床の下地。雨に濡れたあと、十分乾く前に気流止めのビニールを施工したため、水滴が付着。ビニールを切って水分を蒸発させないと土台がカビる。2016年2月4日957、筋交いの端部を固定する金物が未施工。1、2ケ付け忘れる例が多い。2016年2月1日956、軒先からの空気の流入口を断熱材が塞いでいる。劣化対策である小屋裏の換気量が不足する。2016年1月29日955、新築完成時に発見したシーリングの切れ。経年劣化ではなく、明らかな施工不良。2016年1月27日954、基礎天端が水平でない。人通口の右左で1CMの差。このまま躯体を組むと床や壁にひずみが出る。2016年1月24日953、ユニットでない現場施工の浴室下からの水漏れ。防水の施工不備が原因。2016年1月22日952、木造共同住宅の界壁。連続して石膏ボードを貼る必要性があるが、柱部分が未施工。2016年1月19日951、1階外壁と2階床が交わる個所(オーバーハング部)。躯体に隙間があいているため、ウレタンが施工できない。2016年1月16日950、石膏ボードの裏にあるはずの構造用合板が欠落している。計10枚ほど未施工で、大幅な耐力減。写真は石膏ボード裏の木や金属を調べる機械。2016年1月14日949、ベタ基礎立ち上がりの下、打継部に金物が混入。金物ではなく木片などが混入することもある。2016年1月13日948、ベタ基礎内の水たまりに土台を直接置いている。木が水を吸い、乾燥材で無くなってしまう。2016年1月11日947、ベタ基礎のスラブに入った幅の広いひび。コンクリートが固まる過程で全体的に多くのひびが入った。押さえのタイミングが早かったことが原因。2016年1月8日946、天井換気扇ダクト部分での大きな断熱欠損。天井裏の普段見えない箇所。2016年1月7日945、ユニットバス換気扇下の濡れ。状況から排気漏れであると推定。2016年1月6日944、木造住宅のバルコニードレンからの雨漏り。天井をめくり確認すると、合板などが腐っていた。防水の施工ミスが原因。2015年12月31日943、基礎断熱の雑な施工。浮き上がりや隙間による断熱欠損だらけ。有名大手メーカーの現場です。2015年12月29日942、サッシ廻りの防水不備。防水紙の切り方が雑で、防水テープ(両面)幅約55mmに対し半分しか防水紙が密着していない。雨漏りする可能性が高くなる。2015年12月25日941、完成時に床下をのぞくと、材木や断熱材のごみが多数散乱。その他、切りくず、ビニールなどのごみも多数あり。このような現場は見える箇所の仕上げも雑。2015年12月23日940、基礎パッキンのずれ。土台から大きく外れている。全体的に雑で、他にも何か所か外れている。2015年12月22日939、木造の省令準耐火構造の家。コンセント部の防火被覆が未施工。火災時に壁内へ火がまわりやすい。2015年12月17日938、断熱材で覆えないタイプのダウンライト。天井断熱の場合、断熱材をのせられないため、断熱欠損が増える。2015年12月16日937、壁のひび割れ。ドアの建付けも悪くなっている。2015年12月15日936、図面で指示された箇所に耐震スリットが入っていない。構造図面を照合し未施工を確認。2015年12月14日935、マンションの外部に面する梁。石膏ボードをめくったら、断熱材が未施工だった。2015年12月9日934、準防火地域に建つ木造住宅。軒天材が薄く(6mm)防火性能を満たしていない。図面の指示は厚さ12mm。スリーブ材が潰れて開口を塞いでいる。撤去途中でそのままになったと思われる。2015年12月6日932、小屋裏で梁を接合しているボルトが結露している。ボルトが錆びる、ボルト周辺の木が腐食する恐れがある。2015年12月4日931、最近よく見かける制振装置。1本だけビスが抜けている。性能が十分に発揮できない恐れがある。2015年12月1日930、フローリング表面のふくらみ。湿気た合板の上に施工したことが原因。929番の写真の表側。2015年11月27日929、1階床を組んだ後、大雨で濡れた。完成後に断熱材をはがすと、床合板の裏がカビていた。2015年11月26日928、給水管の水漏れ。徐々に緩み、水が漏れた。2015年11月24日927、ベタ基礎スラブ筋、かぶり不足。2015年11月22日926、狭い箇所の断熱材施工。カットがいい加減でグラスウールを押し込んで施工。防湿フィルムの施工もダメ。2015年11月20日925、2×4の屋根梁接合部。束の上に載っているだけ。緊結不良で危険な状態。2015年11月19日924、一部が腐って軟らかい柱。新築の工事中検査で発見。2015年11月16日923、壁が薄く、隣の音や声が筒抜け。目隠し程度の間仕切り壁、今時あり得ない施工。2015年11月14日922、居室上にあるバルコニー。その下に施工されている断熱材が薄い。測定すると60mmほどしかない。2015年11月13日921、マンションの耐震スリット。2015年11月11日920、壁上部、断熱材の隙間。グラスウールが梁下まで届いていない。内側の壁の温度が高い。