配管やダクト等、建築設備の外壁貫通部廻りの止水処理は現場毎に様々な考え方があり、納まりは様々です。要領書を作図して、承認をとるのは構いません。本当にそれは基本を押さえた納まりになっているでしょうか?シール職人からすればサブコンで施工するシールは素人の工事。1年で切れてしまうという話も耳にします。ここでは建築設備の外壁貫通に特化した止水とシール工事についての基本的な考え方を紹介します。勉強するほど止水は奥が深くことが分かります。基本をしっかり押さえることで分からない事が分かるようになります。この記事を読んでいただくことで設備工事で可能なレベル、建築に依頼しないといけないレベルを把握していただきたいと思います。こんな人におすすめシール工事に関して基本を見直したい。何となく幅10mmのシールを施工しているけど詳しい理由は分からない。毎回詳細図を指摘されて、何が正解だか分からない。要領書通りにやったけど雨水が侵入してきた。仕上げシールは建築工事が望ましい。漏水は次の3条件が同時に満たされた場合に起こると言われています。水があること侵入口があること水を移動させるエネルギーがあることつまり、これらのどれか1つの条件を積極的に取り除くようにすれば雨水の侵入防止を図ることができる。これが雨仕舞の基本となります。次にそれぞれについての対応する構法について紹介します。1については雨がかからない場所を貫通させることが考えられます。雨線ライン45°より庇側にしたりなどです。2については侵入口を塞いでしまえばいいわけです。これをフィルドジョイント構法と言います。(圧力差)などがあります。これらのエネルギーを消滅させるか、害のない程度まで弱めてしまえばいいわけです。これをオープンジョイント構法と言います。設備の配管やダクト廻りの貫通部においてもこの考えを踏襲、また組み合わせてることで“雨仕舞(=止水)”を完成させます。対策は3重策で考える上記2つの構法を設備工事に置き換えた場合、具体的には次のような事が考えられるでしょうか。配管に勾配をつけるカバーを設置する水切りを設置する室圧を調整するポイントはこれらの対策を3つ組み合わせてください。設備工事で行う雨仕舞は多くが専門の技能士の手によるものではなく、1つ1つの策に対しての信頼度が建築のそれとは異なります。1つの対策が破られた後に他の2つで水の侵入を防止する。これが設備工事の止水についての基本的な考えになります。雨掛かりにならないように設置しカバーを設置し管廻りはシールするとか、屋根や庇のない妻側に設置であれば配管には勾配をつけカバーを設置し管廻りはシールする(ダブルシール)など。具体的な納まりについてはまた別の記事や事例集で紹介できればと思っています。設備の外壁貫通に関する止水で最もポピュラーで重要なのは”シール”による止水になります。本来シールを施工する上で検討しておかなければいけない事はたくさんあります。ここではその基本的な考え方を紹介します。ムーブメントについてシールは目地に打つ場合、その打設箇所によって2つに分別されます。シールの種類ワーキングジョイント:シール目地が貫通部と異なる動きをする恐れのあるもの。ノンワーキングジョイント:シール目地と貫通部が同一の動きをし、動く恐れのない、又は小さいもの。堅い言葉で言うと“ムーブメント”の有無”で種類が異なるいうことです。その要因は様々ですが以下のようになものが挙げられます。部材の硬化による収縮ワーキングジョイント=ムーブメントが有る部分のシールになります。シールがムーブメントに追従するように施工しないと、シールが切れて止水効果が無くなってしまいます。ALC壁の貫通において配管をRC床側で固定をとった場合、層間変位でRC側に追従する配管とALCとで別の動きになり、シールが切れてしまうわけです。接着面数とバックアップ材バックアップ材=シールの背面の押さえと思っていませんか?もちろんそういった役割もあります。これだけではありません。シールの背面と貫通部との縁を切ることによって接着面を側面だけにする(=2面接着)とすることがバックアップ材の重要な役割になります。接着面を変えることでムーブメントとの追従性をコントロールするのです。2面接着は貫通部への拘束力が弱くムーブメントへの追従性が高くなります。バックアップ材を用いない3面接着は2面接着よりも止水性は高いものの、接着面が多いため固いシールになります。固いシールはムーブメントが有る時に、シールが動かず、逆に接着面が剥がれる(=シールが切れる)ことになります。以上のように、貫通部にムーブメントがあるかどうかでバックアップ材を使い分けなくてはいけません。右:ノンワーキングジョイントシールの幅と厚みシールは10mm幅以上で施工しなさい。教わってきませんでしたか?私も随分いい加減な指導を受けていたと思います。これもしっかり基準があります。ワーキングジョイント、ノンワーキングジョイントでそれぞれ異なった許容範囲があり、シールの種類に合わせて目地幅と目地深さを設定する必要があります。今回の記事ではセメダイン株式会社様のHPに掲載されている資料を参考に紹介します。ワーキングジョイントの目地幅と深さノンワーキングジョイントは表の通りに設定すれば良いですが、ワーキングジョイントについては少し複雑ですよね。10mm幅だと10mmの深さで良いですが、15mmの深さだとNGなのです。目地幅に合わせた深さにしないとムーブメントへの追従が担保できません。シーリング材の種類とプライマーは正しく組み合わせる設備配管廻りは多くは変成シリコンになるかと思います。変成シリコンは固いからと言って柔らかいポリウレタンやシリコンを使用することはありませんか?シールは使用場所によって適する成分が異なります。メーカーのカタログにも掲載されていますし、不安なら直接確認を取ってみてください。HPよりさらに忘れてはいけなのがプライマーです。付着しない組み合わせだとやはりシール切れに繋がります。プライマー前の清掃・塗布後の乾燥時間を守って施工してください。HPより仕上げシールは建築工事が望ましい。さあ、今まで施工してきた配管貫通部を思い出してください。いった施工になっていたでしょうか?私も正直調べれば調べるほどシール工事というものは奥が深く、設備工事で施工するには難しいというのが本音です。考えて見たら設備工事には様々な技能士の方がいらっしゃいますが、防水技能士を持っている方というのは見たことがありません。(いらっしゃったら申し訳ありません。)そのためシール工事に関しては設備工事でなく、建築工事としてプロであるシール屋さんにお任せした方が良いでしょう。最低限でも最終シールはそうするべきです。この辺りも将来的には建築工事に以降していくと良いと思っています。最後にシールについて調べたい方に参考資料を紹介します。<建築用シーリング材ハンドブック>この記事を書くにあたり、参考にさせていただいたのが、日本シーリング材工業会が発行している「建築用シーリング材ハンドブック」です。こちらにシールの計画、目地幅、バックアップ材の有無などポイントが分かりやすく記載してあります。お求めやすい価格にもなっていますので、是非事務所に一冊購入してみてください。防水工事(日本建築学会)」などもありますが、範囲が広いのと専門的すぎるので、設備の施工管理でそこまでの勉強は不要であるかと思っています。(一応HPは載せておきます。https://www.aij.or.jp/books/categoryId/789/)いかがでしたか?今回は設備の外壁貫通廻りの止水とシールについての基本的な考え方について紹介してみました。奥が深い防水工事ですが、基本となる考え方を知ることで現場での判断力がついてくると思います。お困り事・解決のヒント当サイトで紹介している記事のキーワードを50音順に並べました。~指示の見える化と5W1H~現場代理人は多忙です。何でも自分で作業をするわけにはいきません。設備機器を設置するにあたって必ずといっていいほど行うダブルナットでのボルト締結。建築設備の施工管理をかれこれ10数年。現役の設備施工管理者です。この業界で働く仲間達に施工管理業務の効率化や施工管理業務のポイントについて情報発信しています。現役の施工管理だからこそお役に立てる情報発信を目指しています。ご質問・ご相談がある方はtwitterのDMまでお願いします。お困り事・解決のヒント当サイトで紹介している記事のキーワードを50音順に並べました。日報(雑談)体の不調を感じたら病院へいきましょう私も40歳となって、色々と体の不調が目立つようになってきました。出来る臭い対策アイテム過酷な現場とは違い現場事務所は空調された癒しの空間。