23:24ファンとヒータおよびダクトによる、加温除湿装置を設計検討しているのですが、ファン吐出後の相対湿度が、計算値と実測値でずれが生じています。吸込の温湿度から、水蒸気量を算出、ファンの圧力比から、吐出後の温度を算出し、それを基に吐出後の相対湿度を予測しています。吐出空気:16°C、57%RH(飽和水蒸気量13.639、水蒸気量7.75)になると予測したが、実測は吐出空気:16°C、66%RHとなった。吸込と吐出の湿度計を調べたところ、吸込に使用していた湿度計の方が、低く計測する傾向にあることがわかりました。この個体差を考慮すると、計算値と実測値の差は、測定器の誤差範囲内におさまってきました。初歩的なところを見落としておりました。ご助言いただき、まことにありがとうございました。測定器の差の可能性もありますので、早急に調べてみようと思います。通報するこのQ&Aは役に立ちましたか?はい(0)この質問は投稿から一年以上経過しています。解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。21:11回答No.6前の回答者さんのご指摘(特に回答(5))が気にかかります。圧力比1.01とのことですが、ファンの仕様と現実の動作がどれほど整合しているか、ファンの効率は100%ではないので、機械的なエネルギー損失が吐出温度を上げる作用を考慮する必要があると思います。「吐出後の温湿度は、吐出から直管で約4m後で測定、その間圧力の変化はなし」と記載なさっていますが、4mの間の圧力や温度の変化を無視してよいか、微妙な状況のように思えます。素人回答ですので、見当違いとお感じであれば、読み飛ばしてください。20:50回答No.5この昇温は断熱圧縮によるものなんですね?ファンのモーターの熱とかが影響しているのかと思っていました。いう意味では、圧力が本当に1.01の比になっているかも調べる方が良さそうです。12:22回答No.3ヒーターのスイッチを切ってファンだけ運転したときには、吸入側と突出側の測定値はちゃんと合っていますか?補足ヒータを切って、ファンのみを駆動した時に、吸込と吐出を比較して、温度3°C上昇、湿度3%減となります。(計算では12%減すると予測しました)吐出側の湿度の実測値と計算値のずれは、ヒータの有無に関わらず、常に実測値が8〜9%高くなります。TH40-600」を使用しています。(精度±3%RH、4-20mA出力、防塵キャップ付)湿度計単体の精度試験は行っていないので、数値が正確かと言われれば確証はありません。数値がばらつくことはなく、計算値と実測値の差は、ほぼ一定の値を示します。湿度計単体の精度試験は、並行して行っていきたいと思います。と3点認識しています。間違っている箇所の指摘、吐出圧力について深くご教授願えませんか?圧縮エアー流量計算について以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。流量計等で実測できない状況の為、40Aの配管で圧力4kg/cm2でどれくらいの流量が確保できるのか?細かな要因(圧損(配管抵抗)等)を無視して「ざっくり」計算にて算出しようと思っており計算しました。実測経験ある方おられましたら、オーダー的にどのくらいの流量が確保できるのか?教えてください。流速(V)を求めました。配管(40A)断面積です。「Q=VXA」に代入する形で求めました。異常に少ない気がします。実測経験がおられましたら、どんなものか教えてください。ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です日系のメーカからインバータモータを購入しました。今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。電流値が高めに出てしまいました。メーカに確認したところ”電圧を210V以下にしてください”のみです。ちなみにメーカの出荷検査は200V/0.811Aだったようです。サーマルの設定にも関わるので、悩んでいるところです。試してみるのもありかなと考えています。検索エンジンを利用して最適な発注先の会社を見つけられる「工場検索エンジン」や、メーカーと登録企業の間の仕事の橋渡しをする「加工事業部」などを展開しています。エミダス工場検索エンジン質問する24時間以内の回答率95.6%お礼をおくりましたさらに、この回答をベストアンサーに選びますか?ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。ベストアンサーを選びなおすことはできません。Plusは、OKWAVEを利用したご利用中の製品・サービスの疑問をみんなで解決するQ&Aコミュニティです。