乙7資格Twitter2022.11.23スポンサーリンク今回は、漏電火災警報器の一般構造についてです。わかります!!乙7用漏電火災警報器の法令や設置基準の詳細はこちらに詳しく書いていますので、参考にしてください。7類に関する消防関係法令編!!乙7に関する消防関係法令について掲載していきます。主構造と機能は次の6つです。耐久性があって、雑音・障害電波は自ら出さない充電部は外から簡単に人が触れない、もしくは十分に保護されている端子は電線(接地せん含む)を簡単、かつ確実に接続ができて、適当なカバーがあること(でも、接地端子および配電盤に取り付ける埋め込み式は除く)端子部以外は堅牢なケースに入っていること定格電圧が60Vを超える変流器または受信機の金属ケースは、接地端子があること。こんなところですが、半分は電気を知っている方なら当たりまえのことかと思います。電気工事士に合格していれば、なおさらです。装置全般としては、次の5つが挙げられます。音響装置2本の電線を受信機に接続したものいう。定格電圧の90%の電圧で音を発する必要がある。定格電圧における音圧は、無響音で定位置に取り付けた音響装置の中心から1m離れて70dB以上。無響音の定位置とは、音響装置を受信機内に取付けられる位置が多い。絶縁抵抗は5MΩ(直流500Vをかけて)以上。警報音を断続するものは、休止時間2秒以下・鳴動時間は休止時間以上は必要、つまり2秒の休みであれば、2秒以上は鳴らす必要がある。定格電圧で8時間連続で鳴らすもの電磁継電器リレー:変流器から漏電電流が受信機に入って増幅され、その電流によって電磁継電器が開閉して、警報ブザーやランプが動作する。塵埃などが簡単に侵入しない構造。定格電圧における最大負荷電流、または設計上の最大負荷電流の連続に耐えること。電球を2つ以上の並列回路に接続、ただし電球ので、放電灯・発光ダイオードは関係がない周囲環境300lx・前方3m離れた地点で明確に識別できること。スイッチ簡単で確実に作動、停止場所が明確であること。接点の容量は最大使用電流に耐えること。機能としては、次の3項目です。公称作動電流値は200mA以下、ただし感度調整装置がついているものは、調整範囲の最小値以下であること。動くのに漏電電流値の値は製造者によって表示されている。変流器のみの表示事項としては、次の6項目ありますが、詳細は次の記事にのっています。7を独学合格したい!ここでは構造・機能および整備について記載していきたいと思います。今回は、「規格」に関するところです。規格の中でもメインは...ruizilabblog.com受信機のみの表示事項としては、次の10項目ですが、詳細は次の記事にのっています。7を独学合格したい!今回は、受信機の説明です。漏電火災警報器は変流器と受信機で基本は成りたっています。受信機は大変重要な要素となります。受信...ruizilabblog.com以上で、漏電火災警報器の構造・機能の一覧です。極性を示す記号ここ以外に挙げられているのは、3の「製造番号」です。正解は「3」となり、製造番号は表示しなくてもよいことになります。続いて、もう1問です。問題2漏電火災警報器の感度調整装置の最大値は、規格省令で定められているのはどれ?0.2A0.4A1A1.2A解答・解説2感度調整装置がついている漏電火災報知器は、調整範囲の最大値は1A以下と定められています。よって正解は、「3」となります。乙7のキモのところなので、しっかり覚えておく必要があります。今回は構造・機能ですが、この他に防火対象物に関する設置基準などもよく問題がでるので、抑えていく必要があります。最後は、電気的な設置基準について、書いていければと思います。ここまで抑えておくと、電気工事士を合格していれば、なんとかなるのでは?と思います。7類に関する消防関係法令編!!乙7に関する消防関係法令について掲載していきます。乙7は消防設備士の試験の中では比較的簡単な部類の試験です。初学者の方でもオススメの問題集・参考書がわかれば一回で合格できます。勉強方法からおすすめ参考書・問題集も解説しています。読めますのでぜひよんでみてください。消防用設備編!】消防設備士乙7を独学合格したい今回は消防用設備の法令について解説していきます。時間がない中で短時間で集中して勉強する方法はない?最近、集中力が下がっている気がする。12年!今は応力解析、レンズ設計、熱解析からプログラムまで幅広く実施しています。Pro)を使って色々な形を生産中しています。構造設計者として実際に体験した経験をブログにして発信しています。→スタサプで教養力UP!。