誘導発熱ジャケットロールは、配管・ボイラー・循環ポンプを必要とせず、最小エネルギーでの稼働を実現、配管からのヒートロス、循環ポンプの消費エネルギーを無くすことで、オイルロールと比べ60%の省エネとGHG削減を実現したとの報告もいただいております。消費電力1オイル配管からの放熱ロス配管径を40A、断熱配管は20W/m、非断熱配管は100W/mの放熱※となり、断熱配管長さが10m、非断熱配管長さが2mとすると放熱ロスは以下になる。(※某機械メーカー試算値)20W/m×10m+100W/m×2m=400W2熱媒油の交換オイル循環ユニットの効率を85%、ロール必要熱量が5.0kWの場合。年間GHG排出削減量(24hrsx365日)1無駄エネルギーによる年間GHG排出量kW当たりのGHG排出量は、環境省のGHG排出量数値(0.000433ton/kWh)を用いて以下になる。0.000433ton/kWh×5.0kW×24h×365日≒約19ton※上記事例の電気代は15円/kwhとしております。消費電力1オイル配管からの放熱ロス配管径を40A、断熱配管は20W/m、非断熱配管は100W/mの放熱※となり、断熱配管長さが15m、非断熱配管長さが2mとすると放熱ロスは以下になる。(※某機械メーカー試算値)20W/m×15m+100W/m×2m=500W2熱媒油の交換オイル循環ユニットの効率を85%、ロール必要熱量が3.5kWの場合。年間GHG排出削減量(24hrsx365日)1無駄エネルギーによる年間GHG排出量kW当たりのGHG排出量は、環境省のGHG排出量数値(0.000433ton/kWh)を用いて以下になる。0.000433ton/kWh×3.9kW×24h×365日≒約15ton※上記事例の電気代は15円/kwhとしております。