電車線屋は力学しかできないなんて言わせない!電磁気学や電気回路などの電気工学をマスターし電験一種の取得を目指すブログ(平成27年、ついに電験1種合格!)。電圧と電流を基準値で割ってみる前回の記事では、電力系統の計算をする上で、オーム法は非常に煩雑な計算を要するので適していないということを説明しました。今回はその解決策として広く用いられている単位法および%Z法(パーセントインピーダンス法)について説明します。インピーダンスの基準値を定めて、その基準値に対する割合で表示する方法でした。下の図においてオーム法で計算しようとすると、何度もインピーダンスの変換をしなくてはならず非常に手間がかかるという話でしたね。送電線または配電線と理想変圧器の組み合わせを四端子回路の1つの単位として考えると以下の式が成り立つこともお話ししました。したがって、上の式における一次側の電圧E1と電流I1、二次側の電圧E2と電流I2をそれぞれ、基準値E1b、I1b、E2b、I2bで割ると、となります。この式を変形すると、となり、これが先ほどの、という式と等しくなるので、ここからA、B、C、Dを求めることができます。スポンサードリンクA、B、C、Dを求めてみるA、B、C、Dを一つずつ求めてみましょう。