ように、高圧配電線路と低圧単相2線式配電線路が平行に施設された設備において、1次側が高圧配電線路に接続された変圧器の2次側を低圧単相2線式配電線路のS点に接続して、A点及びB点の負荷に電力を供給している。S点における線間電圧を107V、電線1線当たりの抵抗及びリアクタンスをそれぞれ0.3Ω/km及び0.4Ω/kmとしたとき、次の(a)及び(b)の問に答えよ。計算においては各点における電圧の位相差が十分に小さいものとして適切な近似を用いること。(a)B点におけるS点に対する電圧降下率の値[%]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。電圧降下率はB点受電端電圧基準によるものとする。(1)1.57(2)3.18(3)3.30(4)7.75(5)16.30(b)C点に電流20A、力率0.8(遅れ)の負荷が新設されるとき、変圧器を移動して単相2線式配電線路への接続点をS点からS’点に変更することにより、B点及びC点における線間電圧の値が等しくなるようにしたい。このときのS点からS’点への移動距離の値[km]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(1)0.213(2)0.296(3)0.325(4)0.334(5)0.528解答と解説はこちら解答(a):(2)(b):(3)解説(a)B点におけるS点に対する電圧降下率の値[%]を求める。0=0.06\)[Ω]S-A間に流れる電流は15A+5A=20Aである。S_{AB}\)を求める。0=0.09\)[Ω]A-B間に流れる電流は5Aである。100=3.18\)[%](b)C点に電流20A、力率0.8(遅れ)の負荷が新設されるとき、変圧器の接続点をS点からS’点に変更し、B点及びC点における線間電圧の値が等しくなるときのS点からS’点への移動距離の値L[km]を求める。(0.7-L)\)[Ω]S’-C間に流れる電流は20Aである。電験3種の過去問を2009年以降分からまとめています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。