よる検討が公表されました。これまでは、断片的な数字等から推測により議論されてきましたが、これにより今回の事象について理解は更に深まるでしょう。これから先、さらに検討は進んでいきます。私のブログの記事なんかはまぁ見なくても問題ありません。地震発生からブラックアウトに至るまでの事象について2018年9月21日http://www.occto.or.jp/iinkai/hokkaido_kensho/files/hokkaido_kensho_01_04_1.pdf以下は、用語の解説です。https://www.occto.or.jp/iinkai/hokkaido_kensho/files/hokkaido_kensho_01_sankou_3.pdfこの資料を見ていただければ。周波数による検証について今回の資料は、系統の状態を周波数に基づいて検証しています。周波数から系統を読み解くための考え方は、こちらの記事にも簡単に記載してありますが、天秤に例えられています。系統の周波数を維持するためには、「需要(消費量)=供給(発電量)」を満たす必要があり、バランスを崩すと以下のようになります。発電量>消費量:同様の考え方で周波数が増加というわけで、周波数の変化から需要と供給のバランスが推定できるのです。エネルギーの過不足を”回転”によりやりくりしているイメージです。(個人のイメージなので違ってたらすみません。)今回の資料は、周波数データと発電機の運転状況の変化や需要の変化を照らし合わせることで事象を検討します。資料にも記載されている通り、エビデンスが存在する類の現象ではなく、因果関係や推測によりデータの事実認定をしています。地震発生前の状態や北海道の送電線系統図について記載されております。火力発電所は、当然のことながらメリットオーダー順に発電しています。メリットオーダー順とは、要するにコストの安い順です。苫東厚真発電所が効率的なので最優先で負荷をとって運転しています。地震発生直後1資料がわかりやすく、書いてある以上のことはいえません。火力発電所の自動停止がきっかけで周波数が減少しています。それに伴い風力もトリップしていますが、北本連系線からの融通、UFRの動作により負荷遮断を行うことで回復していきます。送電線事故により道東は分断され、周波数上昇により停電します。中央給電指令所から水力、火力に起動指令を出しています。水力や北本連系線のAFCにより最終的に50Hzで安定します。発電機の周波数調整については以前の記事を参考にしてみてください。relayのことです。周波数低下により動作し、負荷を遮断します。系統の需要は増加したものの、中給からの出力増指令によりバランス。自動停止していなかった苫東厚真発電所1号の出力が徐々に低下。追加の負荷遮断を行いますが、まだ周波数は安定しませんでした。(結果して、苫東厚真発電所1号機はボイラー管の損傷が見られた。火力の出力増も追いつかず、周波数の回復ができず。各発電所は周波数の低下によりトリップし、ブラックアウト。勝手な所感というわけで、以上が今回の事象でした。実際の系統はそんな単純なものではなく、今回の資料のように多数の要因が絡み合って系統周波数は推移しています。私は系統屋ではないのですが、発電屋としても発送電分離後の系統の安定運用について考えさせられますね。ツイッターでもかなり高レベルな方々の意見がつぶやかれています。これを見てさらに理解を深めたいと思います。2019年問題の記事で、インバランスについて触れました。いう方のために簡単に説明します。系統にとって過酷なシーズンがGWであると言えます。需要に対する太陽光発電の割合が最大になるからです。九州電力での太陽光発電の割合の高さが顕著です。北海道で最大震度7の地震がありました。地震の影響で苫東厚真発電所が緊急停止。周波数変動により連鎖的に各発電機が停止していき全停となりました。非化石証書と呼ばれる取引が開始しました。今回は、この「非化石証書」について説明します。「電気料金の経過措置」を知らないと回答しているそうです。そこで今回は、「電気料金の経過措置」の説明をします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。イルカ某田舎に住む20代見習い電気技術者。電験2種とエネ管持ってます。ホーム検索トップサイドバ。