11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。ユニオンサイト改善にご協力くださいMISUMIへのご意見をお聞かせください。(任意)お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。個人情報・お客さま情報保護方針ご協力ありがとうございました。お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。9:00~18:00(土・日・祝日は除く)は、オペレーターにもお繋ぎできます。未確定38件の候補があります。静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。-20°Cまでの静流体に使用してもよい。-20°Cを超える低温に使用する場合は、受渡当事者間の協定による。トンボ印#1995)をつけて納入いたします。このガスケットは一般用ですから温水・蒸気等の高温流体やその他特殊な用途にご使用の場合は適切なガスケットを選定してご使用ください。※ユニオンは日常の点検や増締め作業などのできる場所にのみ使用してください。して規定されている継手です。JIS規格外品も一部製造しております。主な材料はマレブル(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきを採用しています。(RoHS規則6物質は、含んでおりません。純度の高い亜鉛地金を使用し、鉛(Pb)とカドミウム(Cd)の含有量を大幅に削減しました。新たな重金属添加はありません製造設備や前処理方法の開発により量産技術を確立し、鉛に変わるビスマス(Bi)などの重金属を使用していません。)の規定を満足しており、外観は従来品と同様に光沢のあるめっきです。合わないシール材を使用すると漏れの原因になります。液状シール材を用いる場合、シール材が硬化する前に、ねじ込み作業を行ってください。液状シール材を必要以上に厚く塗ると、ねじ込んだときに内部にはみ出し、シール材が配管内に入り込み、設備機器に不具合を生じる可能性がありますので注意してください。エルボやTなどの接続で一度ねじ込んだものを緩めて方向合わせはしないでください。漏れの原因になります。やむを得ずねじ戻しをするときは、45°以内としてください。液状シール材が硬化した後のねじ戻しは絶対にしないでください。一度締めたねじを取り外したときは、シール材を除去し新たにシール材を塗布し直してください。「正しいねじ込み配管の手引」をご参照ください。工具の使用に当っては、工具メーカーの施工マニュアルに従い、正しい施工を行ってください。して規定されている継手です。・JIS規格外品も一部製造しております。・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。カタログ商品TOP商品特長1商品担当おすすめミスミテーパスクリュー(テーパプラグ)在庫品のため即日出荷可能です。メス・オスエルボ在庫品のため即日出荷可能です。六角タイプ在庫品のため即日出荷可能です。メーカーカタログをご覧ください。4.0満足度:4.02016/08/23低圧蒸気配管の接続部にパッキンを使用するユニオンですと、振動がある場所でユニオンが緩み、漏れが発生し、増し締めするとパッキンが割れてしま事があるので、今回、パッキンを使わないC形を使うことにしました。初回の取付時、締め具合を強めにしないと漏れが発生することがありますが、一度締め付ければ緩みの発生はないようです。閉じる3人が参考にしています。ご意見ありがとうございました。処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。除く)※お問い合わせフォームは24時間受付しております。※お問い合わせにはお客様コードが必要です。取り組み国/地域/言語お問い合わせ商品の仕様・技術Webお問い合わせフォーム24時間受付ご注文・お取り引きWebお問い合わせフォーム24時間受付・要ログイン0120-343-0669:00~18:00(日曜日・年末年始は除く)お客様との通話は、サービス品質向上のため一部録音させていただいております。