業務内容こんな仕事をしています会社概要お問い合わせ等QCQualityControlトラブルレポート専務のブログなど給水加圧ポンプの圧力スイッチの誤動作2圧力スイッチの誤動作1で書いた症状の加圧ポンプがまたあった。トイレがフラッシュバルブ式の和便器で、水を流すと汚物がはじけ飛ぶほど酷い時があった。今度の圧力スイッチ接合部はステンレスで前回の様なことはありえない。この加圧ポンプはポンプ吐出側の管から分岐して圧力スイッチ・圧力タンクに行く途中にリフト式チャッキ弁があった。「ここにチャッキ弁って?」とそこを分解してみると弁蓋に小さな穴があるスプリング付チャッキ弁だった。使用開始時は弁が開いて圧力タンク・圧力スイッチの圧力が一気に落ちるが、ポンプが稼働し始めるとチャッキ弁が閉じる。弁蓋に小さな穴が開いてて少しずつ圧力タンク側の圧力が上がっていき最終的に圧力スイッチが切れる。この穴あきチャッキ弁で圧力変動を抑えてチャタリングも抑える構造になっている。よってこのチャッキ弁を交換したら治った。ちなみにE社のポンプでした。