柏市しいの木台で、照明器具から雨漏りがしている事例です。照明器具からの雨漏り1階の天井に取り付けてある照明器具から、雨漏りがしているとの事です。雨漏りの度に修繕を行ったとの事ですが、雨漏りが改善されなかったとの事。過去のウレタン防水による修繕工事の跡も見る事が出来ます。漏っている所の真上の状況です。赤丸の真下に雨水が浸出している照明器具の位置になります。窓から下の床及び外壁の立上り部分には、防水工事が施工されていますのでその部分より上の位置から雨水が浸入していると想定されます。実際にサッシ廻りに散水調査を行うと、サッシ廻りへの散水調査30分程度で、1階の照明器具から雨漏りが再現されました。照明器具から雨水浸出サッシ廻りから雨水が浸入しているのでは、いくら防水工事を行っても、この雨漏りは止められません。ここからだけの雨水浸入なのかを確認する為に、水が廻り込まない様に、サッシ廻りをビニールで覆い、さらに上部に散水を続けます。玄関の天井でポタポタと漏水音が聞こえてきました。玄関天井で雨音がしています。写真の赤丸部分で音が聞こえる部位です。矢印の壁を挟んだ位置に浸出している照明器具があります。サッシ廻りからだけではなく、胴差の上端からも建物内に雨水が浸入していることが確認されました。サッシ部分だけで散水調査を終わらせていたら、胴差の上端の不具合は発見出来ません。他の疑わしい部分の散水調査を怠ると複数浸入雨漏りを見逃すことになります。適切な散水調査を行い、工事範囲を定めなければなりません。松戸市の雨漏り110番松戸店(高松工業(有))へお気軽にご相談ください。http://www.takamatsu-kogyo.com松戸市役所及び支所内のTVモニターにて動画広告を放映しております。松戸市生活カタログ市民便利帳のP181もご覧ください。地元松戸市の財源確保に微力ながら貢献させて頂いております。松戸市八ヶ崎の天窓(トップライト)からの雨漏りの事例です。天窓(トップライト)からの雨漏りは、統計でも多い部位になります。防水シート(アスファルトルーフィング)の上を通り水下(みずしも)に排水されていき、室内には雨漏りはしてきません。ところが、天窓(トップライト)を取り付けると、防水シート(アスファルトルーフィング)の連続性を断ちきってしまいます、ですから天窓(トップライト)の周囲から雨水が浸入しないように入念な施工方法で取り付けておかなければなりません。それでも、経年劣化して雨水が浸入し雨漏りを起こしてしまうことがあります。室内に雨漏りが再現されます。天窓(トップライト)周辺部に雨漏りが再現されます。修繕方法としては2通りあり、一つは再度天窓(トップライト)を取り付ける。一つは、天窓(トップライト)をやめにして、屋根として機能させる方法です。屋根にしてしまった方が今後の雨漏りの憂いは取り除かれます。雨漏りの心配もなくなっていいと思います。天窓(トップライト)からの雨漏りを修繕する時は、いつも以上に入念にお施主様との打ち合わせが必要になります。松戸市の雨漏り110番松戸店(高松工業(有))へお気軽にご相談ください。http://www.takamatsu-kogyo.com松戸市役所及び支所内のTVモニターにて動画広告を放映しております。松戸市生活カタログ市民便利帳のP181もご覧ください。地元松戸市の財源確保に微力ながら貢献させて頂いております。