buchizo東日本再び...日本時間で3月31日23時~4月1日2時ぐらいで東日本リージョンで障害がありました。(こちらから履歴が見れます)以下とりあえず引用。warrant.現在進行形なんでまた文面変わるかもしれませんが、東日本リージョン内の一部の冷却系が損失したので過熱を回避してデータの整合性と復元力を確保するために一部のリソースを自動シャットダウンしたっぽいですね。冷却装置を回収して影響を受けたリソースの回収に取り組んでるとのこと。今時点(4時前)で周りの反応みるとだいたい復旧したようですが。取り急ぎ今のところの情報でした。追記)RCAと日本語情報が出たので追記。https://survey.microsoft.com/351091日本語訳はサポートチームから出てます。抄訳ざっくりまとめると冷却装置に電源が供給されなくなったための自動シャットダウン(過熱による破損防止)したという感じで、そもそも冷却装置そのものもN+1で冗長化されて電源はRUPS(ロータリーUPS)でN+2で冗長化されてるのにRUPSシステムの失敗が原因で全部のアハンドラーユニットへの電源供給が止まったのが原因のようです。なんでRUPSが失敗したのかは調査中とのこと。全体的にいろいろ改善を期待します。コメントをキャンセルコメントを入力してください。以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。アカウントを使ってコメントしています。アカウントを使ってコメントしています。新しいコメントがついたらメールで通知。免責事項このBlogおよびコミュニティにおける発言やコメントは、当方の所属する会社・団体の正式な見解またはコメントではありません。フォロー中ブチザッキ現在102人フォロワーがいます。購読管理このバーを折りたたむ%d人のブロガーが「いいね」をつけました。