以降はご利用いただけなくなります。モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。もちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。種類まで、現場や商品選定時に役立つ知識を紹介していきます。ステンレス鋼鋼管ステンレス配管の原材料となる「ステンレス鋼(以降SUS鋼という)」は、「不とう鋼」とも呼ばれる。管表面に「不働態被膜(技術用語解説参照)」を形成するので、文字通り「錆び(Stain)の無い(less)鋼」、または「錆びにくい鋼」、いわゆる「耐食材料」とみなされているが、明確な定義はなく一般的に「12%以上のクロムを含む鉄合金」と考えてよい。SUS鋼は、その成分から「Cr系」と「Cr-Ni系」とに分けられ、最初に実用化されたのは「12%~13%Cr鋼」(1912年、刃物として)、ついで約10年後に「18%Cr-8%Ni鋼」が市場に現れた。金属表面にごく薄い「酸化被膜」の形成によってもたらされ、「ステンレス鋼」・「アルミニウム」・「チタン」などの「有用な耐食性」の根底となっている。0103)しかし、「耐食材料」とされてはいるが、銅管などと同様に「局部腐食」の障害が多く発見される材料でもある。ちなみに、SUSの「不働態被膜」を破壊する環境因子の代表的なものは、「塩素イオン」である。SUSは、その用途により表ー1のように分類されている。すぐれ、また「軽量」であるためである。従って、耐食性を要求する配管や高温用・低温用の配管材として使用される。3459:SUS-TP)との2種類がある。配管等に使用され、材質としては、SUS304とSUS316の2種類がある。屋内配管には一般的にSUS304が使用されているが、SUS316は、水質・環境などから、SUS304より「高い防食性」が要求される用途に使用される。材料費などの観点から、薄肉の「一般用ステンレス鋼管(SUS-TPD)」が使用される場合が多い。SUS-TPは耐食用・高温用および低温用に使用され、スケジュール番号:5S・10S・20S・40S・80S・120S・160Sがある。115-82・記号:SSP)のSUS304・SUS316の2種類があるが、ステンレス管の「線膨張係数(図―1参照)」は、銅管の「線膨張係数」とほぼ同じであるが、SGPの1.5倍もある。expantion)温度が1°C上昇する場合に、長さ方向に膨張する割合のこと。建築設備と建築設備配管1-1建築設備とは?建築設備は、かって「建築(建物)」に付属する設備、すなわち「建築付帯設備」と呼ばれていた「不遇(?)の時代」があった。配管は、人体例えれば、建築設備の各所に「血液」を送ったり戻したりする「血管」そのものであると既述したが、配管の諸方式は次のように「層別」できる。大別して紹介してみたい。複雑多岐にわたっている。Pipe)(以降SGPと称す)」である。General”の頭文字を省略したものである。2-3配管材料:銅管(Cu)昔から”銅壺の水は腐らない!”というように、銅は「抗菌作用」を具備している。銅というと日本史に興味ある人なら、先ず708年(和同元年)に日本で鋳造された銅貨:和同開珎を連想するのではないだろうか?2-4配管材料:ステンレス鋼管(SUS)ステンレス配管の原材料となる「ステンレス鋼(以降SUS鋼という)」は、「不とう鋼」とも呼ばれる。管表面に「不働態被膜(技術用語参照)」を形成するので、文字通り「錆び(Stain)の無い(less)鋼」、または「錆びにくい鋼」、いわゆる「耐食材料」とみなされているが、明確な定義はなく一般的に「12%以上のクロムを含む鉄合金」と考えてよい。2-5配管材料:樹脂内面被覆鋼管(内面ライニング鋼管)樹脂内面被覆鋼管(内面ラニング鋼管)とは、鋼管(SGP)の内面に「樹脂管」を内装(ライニング:豆知識参照)した「複合管」の総称である。3442・SGPW・通称:ダブダブ管)」が存在したが、現在その名称だけが「水配管用亜鉛めっき鋼管」に変更されて現存している。2-7水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管について空調設備用配管では、「密閉系配管」が主流なのであまり耳にしないが、衛生設備配管では、給水設備配管の腐食による「水道水質」の問題が話題になる。2-8硬質ポリ塩化ビニル管について「プラスチック管」は、「硬質ポリ塩化ビニル管」と「ポリオレフィン管」に大別される。既述のように、樹脂管(プラスチック管)である「ポリオレフィン管」の代表的なものには、「ポリエチレン管」と「ポリブテン管」がある。鉛管は、最も古くから使用されている配管材料で、広く「工業用配管」や「給排水配管」などに使用されてきたが、最近では「給水水道管」には、全く使用されなくなってきている。それどころか、かつて「水道管」として布設されてしまった「水道用鉛管」は極力掘り返され撤去され、現在他の水道配管材料に取り替えられる方向にある。各社で開発され、空調設備や給排水衛生設備の配管材として採用され普及している。鋼管(SGP)接合方法の代表的な方法には、1切削ねじ接合方法、2転造ねじ接合補法、3メカニカル接合方法、4溶接接合方法がある。deformation)」を加えて、「転造ねじ加工」をほどこした「転造ねじ加工配管」の開発は、日本が世界に誇れる「ねじ配管技術」である。「メカニカル接合法」は、別名:「機械的接合法」とも呼ばれている。筆者の偏見かもしれないが、前項・前々項の「ねじ接合法」や後述の「溶接接合法」と比べると、技術的に比較的簡単な接合法と思われる。3-4炭素鋼鋼管(SGP)の溶接接合法(前編)溶接接合法は、建築設備では大口径管(一般的には65A~350A程度)に採用され、非常に「信頼性のある鋼管接合法」であるが、「溶接工の熟練度」を必要とする接合法でもある。前者の「TIG溶接」が採用されている。3-6炭素鋼鋼管(SGP)の溶接接合法(後編)溶接接合配管は、オフ・サイトの配管加工場で「プレハブ加工」して、加工部材を現場で組み立てるだけにするような理想的な方法もあるが、ほとんどケースは現場で溶接作業を実施し、配管を延ばしていくという形をとる。代表的な銅管の接合法には、1軟ろう付け(はんだ付け)接合法、2硬ろう付け(ろう付け)接合法、3機械的接合法(メカニカル接合法)がある。8607)の接合法ここでいう「冷媒用配管」とは、「ビルマルチ空調方式」に使用される冷媒配管のことである。「ビルマルチエアコン」が日本で開発され1982年(昭和57年)に登場以来、すでに40年近くが経過しようとしている。採用するには、あまりに価格が高く(材料費・配管工費とも)、「高嶺(高値?)の花」であった。116)(以降塩ビライニング鋼管と称す)」と「水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管」があるが、本項および次項では、「内面塩ビライニング鋼管」の「ねじ接合法」および「溶接接合法」についてのみ紹介する。冒頭に特記しておきたいことは、本管の65A以上の大口径管の「溶接接合法」には、どうしても高熱の発生が伴うので、可能な限り「高熱の影響」を避けることが不可欠である。3-12硬質ポリ塩化ビニル管:差込み接着接合法(TS接合法)本管は通称:硬質塩ビ管(略称:VP)と呼ばれているが、その代表的な接合法には、1.差込み接着接合法(TS接合法)と2.ゴム輪接合法(RR接合法)の2種類がある。Joint”の略号を取ったものである。本接合法は、一口で言えば、”管または異形管の接合部に予め「ゴム輪」を装着できる受け口を形成し、「管の差し口」と「ゴム輪表面」に「滑材」を塗布して挿入接合する”接合法である。3-14ポリエチレン管(PE)の接合法ポリエチレン管(PE)の配管接合法を紹介する前に、ここで「PEの沿革と関連情報」について、少し紹介しておきたい。6793)が制定された。使用が可能になり、「ポリブテン管の使用範囲」は更に広がった。ちなみに、ポリブテン(PB)管の接合法には、「ポリエチレン管(PE)」や「架橋ポリエチレン管(PEX)」と同様に、以下の3方式がある。fittings)配管工事を施工する上で、「直管」とともに「配管継手(管継手)」は、不可欠な材料である。4-2弁(バルブ)類バルブ(valve)とは、設備用配管を構成する「部材」で、配管における「流体制御」を司る『配管のお巡りさん』とも呼ばれている。バルブは”流体を流したり、止めたり、制御するため、内部に可動機構を有する配管機器”と定義されている。配管系に取り付けられる代表的な「計器類(gauges)」は、1.温度計、2.圧力計、3.流量計の3種類である。鋼管(SGP)のねじ接合配管工事を例にとると、通常1.配管材料の選定⇒2.配管の切断⇒3.ねじ加工(ねじ切り)⇒4.ねじ込み作業⇒5.配管取りつけ作業⇒6.漏洩試験の実施⇒7.試運転調整というプロセスを踏むことになる。fittings)」について紹介させていただいたが、本稿では、継手は継手でも上記の「特殊継手」について、是非紹介しておきたい。配管のテストと試運転5-1水配管系配管の水密テスト・気密テストダクト工事では、多少の空気漏洩は看過されるが、配管工事では流体のいかなる漏洩も許されない。つぎのような手順で実施する必要がある。Assurance)」の観点や「地球環境保護」の観点からも、極めて重要なことである。