取り外し済みエアコンの再取付工事概要<北海道札幌市でのエアコン工事なら札幌エアコンセンターにお任せ!>取り外し済みエアコンの再取付工事概要のページ受付地域:札幌市全域(出張料無料)旭川や小樽、網走など北海道全域でも工事受付可能です(別途出張料が掛かります)札幌エアコンセンターは北海道札幌市全域で業務用エアコンとルームエアコン取り付け工事を行っています。札幌エアコンセンター、エアコン工事受付へようこそ!当社は北海道札幌市を拠点に営業している空調・電気工事店です。品質重視のエアコン工事を提供させて頂きます。電気工事・アンテナ工事・リフォーム・家電販売/修理なども手掛けております。最適な工法で確かな工事を行います。札幌市(出張費無料地域)です。小樽や旭川、帯広など北海道全域での工事も可能でが、別途出張費用が掛かります。お電話等で御確認ください。新しいエアコンを取り付ける場合の標準工事費用です。配管パイプ4mやモルタル壁での貫通工事1か所、プラブロックなどが付属しています。工事費用の詳細は簡単な質問で瞬時に見積書を作成するオンライン見積もりをご利用下さい。エアコン工事価格表をご覧下さい。エアコン再取付エアコン取付工事の前にご相談・お見積もりまずはお電話かメールでご相談下さい。取り付け場所の状況をお聞きしておおよそのお見積りをさせて頂きます。オンライン見積もりで簡単な質問に答えて頂くだけで、見積書を自動作成しています。エアコン取付工事内容の確認お客様宅にお伺いしましたら、まず取付けるエアコンと取付ける現場を見せて頂きます。エアコン工事のお見積もり金額と万一異なる場合はこの時点で説明させて頂きます。材料が欠品している場合や専用部材が必要な場合は材料手配後の取付になる場合があります。(例えば室内機の据付板が欠品していた。換気機能つきエアコンのダクトの長さが足りないなどのケースです。)エアコン工事前の準備エアコンを取付る部屋にブルーシートや毛布、キルティングの布などを敷き、床や畳を保護します。部屋の隅には養生用のビニールなどを併用する場合もありますエアコン取付工事に使用する部材についてエアコン取付工事に使用する部材は、耐久性があり出来るだけ長持ちするものを使用しています。配管パイプに巻くコーテープは耐候性がありませんので、出来れば配管カバーによる施工をお薦めします。配管パイプ銅管の肉厚が0.8mm以上の新冷媒(R410A)に対応したパイプ使用しています。断熱材が保護されるよう表面をエンボス加工したタイプを使用しております。ドレンホース安いドレンホースは直射日光が当たると2~3年でひび割れを起こします。そこで、従来の2倍以上長持ちする2重構造になったドレンホースを標準で使用しています。内側の黒い層があるのが強いタイプです。プラブロック耐候性、耐荷重性に優れ、振動も防止するプラブロックを使用しております。コンクリートブロックに防振ゴムなどを併用して設置する場合もあります。接続電線1.6mmの細い電線なら取付も楽なのですが、2mmタイプのVAケーブル線を基本として、メーカー指定通りの電線を使用致します。壁裏センサーなど使って壁内部の柱や間柱を調べます。センサーが検知できない場合柱もあるので、配管用の穴をあける前に、小さな穴を開けて筋交いを調べ穴位置を決定します。柱や筋交いなどは建物の強度に関係するので、出来るだけ傷付けないように作業します。穴位置が決定したら、コアカバーを取付けて穴あけ時の切りくずが出来るだけ飛び散らないようにします。コアカバーの代わりに養生を緻密に行って対応する場合もあります。基本的には壁を汚さないように、傷付けない様に注意して穴を開けます。配管用の穴を開けたらスリーブ(プラスティックの筒)を挿入して、エアコン室内機の後ろに外気や壁面内部の湿った空気が流れ込まないようにします。据付版の取付エアコン室内機を設置する為に据付版を壁に取り付けます。壁裏センサーなどを使って柱や間柱、胴縁に木ネジで固定します。木ネジが使えない場合はアンカーなどで固定する場合もあります。最近のエアコンは換気機能などで大きいタイプも多いのでしっかり固定する必要があります。アース線の接続エアコン用のコンセントにアース端子が付いている場合は、室内機のアースとコンセントのアース端子を電線で接続します。(コンセントにアース端子が無い場合は別途工事になります)エアコン室外機の取付と配管ドレンホースの断熱ドレンホース内部には冷たい水が流れる為、そのままテープを巻くと露がついて水漏れの原因になるので、室内側のドレンホースは断熱材を巻き付けて断熱します。配管パイプのテープ巻きエアコンの配管に巻くコーテープは下側から巻いて、配管内部に水が浸入しないようにします。室外機が傾く場合は防振ゴムやスペーサーを使用して、水平に設置します。配管パイプの接続部分には新フロンと従来フロン両方に対応したオイルを吹き付けてガス漏れを防止します。余分なパイプはカット余ったパイプは室外機の後ろで丸める、なんて事は致しません。短くしすぎると、修理等の時に作業が行いにくいので、適度な長さで仕上げます。フレア接続はトルクレンチで配管を接続するフレアー部分をあまりきつく締めすぎると、銅管がつぶれてガス漏れの原因になります。逆にゆるすぎると、同じくガス漏れの原因になります。常に一定の力で締めるためにはトルクレンチを使用します。真空ポンプ方式のエアパージ室内機のガスを使ってのエアパージは絶対に行いません。真空ポンプ(電動・手動)を使いエアパージを行います。エアコンの最終チェックエアコンの試運転リモコンの設定や空気清浄フィルター等付属品の取付を行います。試運転では、エアコンが正常に冷房(暖房)運転するかどうかチェックします。水流しテスト冬場でエアコンの排水のチェックが出来ない場合、ドレンホースの勾配が緩やかで排水が気になる場合はエアコン室内機から水を流して排水チェックを行います。室外機を載せるプラブロックアース線2m配管穴に使用するスリーブテープやパテなどの補助材料エアコン室内機を取り付けでネジが効かない場合に使用するタテ桟コンセントの形状や電圧が異なる場合に使用する部材と交換工事エアコン取付工事の追加工事代が必要となるケースエアコン工事料金の自動見積、及びお伺い後現場を見せて頂き、金額確認を行いますが、下記の様な場合工事着手後に追加費用が掛かる事があります。エアコン工事完了後フロンガスの不足やエアコンの故障が判明した場合。工事着手前には想定できない事情で追加工事が発生した場合。出来る限り追加費用が発生しないように心がけております。採用しているプロ仕様の工事内容を下記の動画でも紹介していますのであわせてご覧下さい。1984メール入力不要、オンライン見積りで即!工事代が解かります。当社の工事仕様はお分かり頂けましたか?すぐに工事価格が知りたいという方の為にオンライン見積りも準備しております。と直接取引のエアコンプロセンターです。最適な業者をご紹介させて頂きます。みのエアコンを購入し、配送されるまでの期間に色々と設置工事の問題点(手抜き工事や真空ポンプ関係)が書かれたサイトを見ていると、とても不安になり「北海道の住宅事情を熟知した業者に依頼した方が良いのでは?」と思い検索した結果、HSTさんのサイトを見つけました。エアコンの設置に関する事が初心者にも解り易く、「うちは2重パイプ使います」とか、「手抜きしません宣言」が気に入りました。丁寧な仕事と技術には、「適正な料金を支払うのが当たり前」と思った私は、工事料金0円の業者をキャンセルして、HSTさんに見積もり依頼しました。(オンライン見積もりは大変やりやすいです)換気扇用の穴を使おうと思っていましたが「天井から35cm無いとドレンできない」と言われ、穴を開ける事になり、室外機設置しようとしていた場所は「冬になると落雪で壊れる」等、色々な問題点に対して親切に対応してくれました。工事時間は5時間近くかかりましたが、とても丁寧な仕事内容で依頼して良かったです。何かあったらHSTさんに依頼するつもりです。その他の感想を読む詳しくは→エアコン取り付け工事の事ならエアコンプロセンターのホームページをご覧下さい。北海道札幌市近郊でのエアコン取り付け工事なら札幌エアコンセンターにお任せ下さい!。