K様から『トイレの水が流れない、キッチンの排水溝も詰まっている・・・』とのトラブルが・・・ご自宅の水廻りの排水が全てが詰まってしまったとのことなので緊急出動致しました。K様のご自宅に到着し屋外にある「排水桝」を確認するとトイレットーペーパーの残骸や汚物が詰まっていました。「汚水桝」(塩ビ製)も汚物が溜まっており、ご自宅の水廻りの水が流れない原因は下水詰まりを起こしていたからです。k様にお聞きすると以前からキッチン排水溝の流れが悪くなったり、トイレが突然流れなくなったり今回のトラブルの予兆があったとお聞きしました。お見積りの後、排水管内の詰まりを高圧洗浄で除去していきます。除去され水が流れ始めました。この排水桝(塩ビ製)も綺麗に洗浄されましたね。最終桝の一つ手前の桝が今回の「下水つまりの原因」でした!建築当初からある「コンクリート桝」です。リフォームした際に取り替えていました。今回の下水つまりの原因になった箇所だけ既存のままだったのです。コンクリート桝の劣化も原因ですが、付近の勾配も逆勾配になっており最終桝にうまく排水されずこの付近で詰まってしまいます。高圧洗浄で排管を洗浄することで多くは解決することがありますが、この作業によってトラブルの原因が判明することもあります。コンクリート桝を解体していきます。排水管も一部交換し勾配が取れるように改修していきます。塩ビ桝に交換完了です。各種クレジットカードが対応可能です。WEBフォームからもお見積りのご依頼を受け付けています。大阪府0120-030-78624時間365日対応タップで発信お見積り依頼フォームLINEで簡単相談0120-030-78624時間365日対応タップで。