辺の道の奈良観光ナビゲーション。2022.02.15稀に業務用ボイラーが作動しなくなることがあります。4年前にも、強い地震で感震器が落ち一時使用不可になりました。ここ数日、下水管の地下埋め込み工事を行っていたこともあり、強い振動が加わったのでしょうか。ボイラー缶体内の感震器が落ちていました。知らず、故障したのかと思いノーリツのサービスショップからご出張頂きました。業務用ボイラーMBX-6000の中を開けてみました。左下の方に自動制御装置の感震器があります。ノーリツの作業員に見て頂くと、感震器のボールが落ちているのが判明しました。お越し頂いたついでに、水抜きバルブのことも伺ってみることにします。地震でボール落下!ボイラーの感震器6月18日午前7時58分に発生した大阪北部地震。お客様をちょうどお見送りするタイミングで、かなりの揺れを感じました。発生直後は大した被害も無いと思われたのですが、ボイラーが作動しなくなりました。当館のバックヤード・・・ボイラーの横に灯油を入れる缶体があります。その底部にバルブが付いています。水抜きバルブと書かれていますね。その向こうには送油バルブが付いています。水抜きバルブがなぜ付いているのか?これにはちゃんとした理由があります。檜風呂の方のボイラーもチェックしてみると、やはりありました。灯油は酸化すると、水と油に分離するようです。水は油よりも重いため、油の下に溜まります。その下に溜まった水を抜く必要があるため、水抜きバルブが存在しているのです。一か月やそこらで酸化することはないようですが、日光の当たる場所だと酸化しやすいとのことです。当館では定期的に灯油を業者さんにお持ち込み頂いています。届けられたらすぐにボイラー缶に補充するのが習わしです。酸化するまで放っておくことはありませんが、定期的にボイラー缶の水抜き作業も配慮しておかなければなりません。長く使うためには愛情が必要です。業務用ボイラーMBX-6000の感震器。本体の左下部に取り付けられています。指でねじを回し、簡単に蓋を外すことができます。蓋を取ったら、感震器の黒いレバーを上へ持ち上げます。ボールを乗せて固定することが出来ればOKです。ボイラー感震器の下に、引き上げるための黒いレバーが付いているのが分かりますね。その他にもボイラーのメンテナンスとして、1か月に1度ぐらいの頻度で弁を開閉してあげることも必要です。水の流れをよくするためには欠かせないようです。当館のボイラー弁は発泡スチロールでカバーされ、2つで1セットです。沸騰したら流す仕組みのようです。弁にゴミが噛んでいると、ちょろちょろ漏れるので注意が必要です。電気温水器の上部にも弁が付いていました。業務用機器を長持ちさせるためには、日々の保守点検が求められます。赤いバルブを回して水を流します。こちらも月一ぐらいの間隔でしょうか。コロナ禍で使用頻度も落ちており、気を配ってあげなければなりません。管の中に水が澱むと機械のためにもよくありません。下の方にあるバルブは排水用とのことです。ボール落下!ボイラーの感震器6月18日午前7時58分に発生した大阪北部地震。帳場の畳表替え!畳表と畳縁の張替えこの度、帳場の畳の表替えを行いました。珍しい食材のミミイカ。ミミイカの耳は、実は鰭(ひれ)なんだそうです。畳の張替え!披露宴会場の大広間2013年の年末、結婚披露宴や宴会でご利用頂いている大広間の畳を新調しました。表替えや裏返しではな...大正楼料理ZANUSSI(ザヌッシ)のオーブン!30年間お疲れ様でしたローストポークやグラタンを焼く際にお世話になったオーブン。defined.")}))})();タイトルとURLをコピーしました。