空冷コンプレッサー室が高温になる温度異常が発生しました。コンプレッサー本体の異常は無く調べてみると排気ダクトの能力低下(ブロア消耗とダクト一部欠損)が原因でした。一部で高所作業も発生する内容だった為、弊社へご相談頂きました。現場測定にてダクトレイアウト図面の作成を行い施工を行いました。施工後にコンプレッサーとダクトの試運転を行い温度も通常時に戻った事を確認しました。コンプレッサーサービス業者と連携する事により、今後のコンプレッサーとダクトの保守も管理しやすい体系が整いました。Co.,Ltd.TOP。