熱交換器のフィンの折れ曲がりや白サビが見受けられる。フィンの素材はアルミ製。アルミは熱伝導率が高く(鉄の約2.8倍)、耐腐食性が高いため熱交換フィンに多様される。冷媒管を室外機につなげる。この中を冷たいガスが通り、室内機の熱交換器を冷やし、風を通し、冷房する。銅製の管に断熱材が被覆されている。銅の熱伝導率はアルミの1.6倍あり、容易に曲げることもできるため冷媒管に適する。(アルミと比べ、耐腐食性は低いので被服が必要)ポンプで冷媒管の中を真空にし、その後冷媒(ガス)を充填させる。この作業を丁寧に行うことがとても重要!管の中に空気が残っていると能力低下や効率低下を引き起こしてしまう。計器で圧力を確認しながら、冷媒管を適正に充填させる。ドレン管は結露水を問題なく排出するため、なるべく垂直に下げる。(水が溜まるような状態だと、あふれて室内機から水が垂れてくることがある)室外機取り付け完了。積雪地域の場合、室外機は地面起きせずに壁付けとし、雪で室外機が埋まらないようにすると良い。(雪で埋まると暖房効率が極端に落ちてしまう)―――――さてさて、ここまでは一般的なエアコンの取り付け。ここからが僕にとってはお楽しみの既存のエアコンの経年変化チェック!まずは1998年製(設置19年)のエアコンから。意外と内部もシロッコファンもきれいだった。客間に設置されていたこともあり、相方の話ではあまり使用頻度は高くなかったそう。続いて1991年製(設置26年)のエアコン。中をのぞいてみると、、、ややや!!!カビだらけー!!!これが26年経ったエアコンの内部です。このエアコンは、個室に設置されいて夏期は毎日使用していました。この内部の様子は分かっていました。毎夏の使用前に、届く範囲でカビをふき取っていたからです。(除菌スプレー+ティッシュ+割り箸で)でももちろん全てのカビを取り去ることはできません。そんななかでだましだまし使用していたのでした。新生児がいる空間となると、気分的に心配する気持ちが増してきます。そんなこんなで今回のエアコン購入となったのでした。「クリーニング機能」というものが備わっています。ファンが回転し、エアコン内部を乾燥させカビなどの成長を抑える機能です。冷房運転1時間以上の後にはクリーニングを4時間自動で行う設定になっていました。いつ頃からこのクリーニング機能が一般的になったのかはわかりませんが、1998年製のエアコン内部はカビがほとんどなかったことから、もしかしたらその頃からクリーニング機能のようなものが備わっていたのかもしれませんね。これで来年の夏はきれいなエアコンの冷房がかけられます。フタを開いて内部の熱交換器の様子を見る。今回のエアコン買い替えの顛末でした♪カビにビックリされましたでしょうか。みなさんの家のエアコンの内部はどうでしょう?この機会に一度見てみられてはいかがでしょうか。【冷暖房・空調】の秘訣カテゴリーUncategorized家のエアコン買い替え。家のエアコン買い替え。コメントはまだありませんゆうです。エアコンの選び方の補足です。→その1「エアコンの選び方概要」はこちら→その2「具体的なエアコン比較」はこちら1、2は伝わりやすいようだいぶ簡略化して話をまとめました。今回は、その補足をしようと思います。―――――さて、エアコンの選び方ですが、実はけっこう複雑で難しいんです。いうのは、建物からどれだけの熱が逃げるのかを計算する必要があるからです。前回の2では単純に、中と外の温度差だけを考え、どれだけ熱が逃げるのかを計算しました。真夏にクーラーボックスを外に置いていたら、徐々にクーラーボックス内の温度は上がっていきますよね。外から中へ熱が伝わるからですよね。それと同じ種類の熱の逃げ(熱貫流)だけ考慮しました。・日射熱の量は、窓の大きさや向きによって変わります。・換気扇も家の大きさや、換気扇の種類によって異なります。これらそれぞれ個別の条件を拾い出し合算することで初めて、暖房冷房の必要能力が算出されます。これらはあくまで机上の計算ですからもちろん現実とはズレがあります。生活スタイルの違いや空調の設定温度によっても変わってきます。シビアなエアコン選定はとても難しい!!その結果、多くの設計者が「12畳の部屋には12畳のエアコン(またはそれより大きな能力のエアコン)」を提案しているのが現状です。それでは、効率が悪い!(=光熱費がかかる!)効率が悪い運転を続けていたら年間○万円も損してしまうかもしれません。それを知らないのはもったいないですよね。エアコンの必要能力を計算し、適切な機器を提案することがとても大事なんです。その1では、「建物の断熱性が大きなポイントです」と書きましたが、それだけでなく、気密性もとても大きなポイントです。暖房時には、煙突のように1階床から冷気が入ってきて、2階の天井から暖気が外に抜けていってしまいます。「温かい空気は上に行く」と学校で習ったとおりです。(そのため、古い家ではよく「エアコンじゃ全然温まらない!」という話になる)具体的な数値で言えば、気密性能を表すC値は1以下にしたいです。(現在の事務所では平均C=0.4ほどを出しています。)ちなみに、その1では、断熱性UA=0.9で計算しましたが、UA=0.9はおよそ現在の断熱等級4(最高ランク)です。現在の事務所ではUA=0.3ほどの断熱性の住宅をつくっています。断熱等級4の3倍も断熱性が高いということですね。それは、UA=0.9では快適性も光熱費の削減効果も必要十分でないと考えているからです。そのあたりはまたいつか詳しく書こうと思います。エアコンを家全体で使うか、個別の室で別々で使うかによっても選定は変わってきますね。同様に、エアコンを24時間連続で使うか、いるときだけ付けたり切ったりして使うかによっても変わってきますね。風量が多いほうが、エアコンの機器の中の温度を少なく抑えられるからです。風量弱だと、エアコン内温度は40度必要になってしまう。