́・ω・)実は、先月からボーリング井戸新設工事を行っている現場で、仮設ポンプ設置後に水質検査に提出する段取りまで出来ていたのですが、いざ当日になって「濁れ水」が出ると同時に、水量が低下してしまいました。ストレーナに近い位置で水と砂層が一緒に流れ込み、水量が低下したものと思われます。再度、エアーリフト洗浄を行いました。予定よりかなり長期間洗浄することになりましたが、なんとか水量もほぼ回復し、濁れ具合も薄くなってきたので、ようやく本日、仮設水中ポンプで揚水開始となりました。これが本ポンプ設置後の給水開始後だったら大変です。今濁れを発見できたことは不幸中の幸い。砂層を流れる地下水は濁れ対策が重要ですね。気をつけなければ・・・。様子を見ながら揚水を続けていきます。近隣の皆さまには騒音等、ご迷惑をおかけしました。このまま順調良く作業できるよう、水の神様に祈りながら作業を続けていきたいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。FameThemes。