2018年4月7日ポンプから漏水してるとの事で点検に伺いました。冬期に全く使用しなかったため、凍結によってセンサー部が破損し漏水していました。破損した部分を取替し、修理させて頂きました。自動ドアの故障で点検させて頂きました。既存メーカが事業終了のため、修理部品の供給がありませんでした。よって弊社取扱いのナブコドア(株)の自動ドア製品に、更新させていただきました。耐用年数が経過し劣化した、高圧受電設備の更新させて頂きました。(PAS、LBS、リレー)、漏電警報器等の取替工事となります。古くなって異音のする換気扇を取替させて頂きました。若干開口寸法や取付方法が異なるので、下地となる天井材を改修し本体の取替も行いました。風速測定も行い換気状態の確認も行いました。2018年3月1日コンセントが使えないとの事で点検に伺いました。コンセント内部の接触不良により、コンセント及び配線が焼損していました。今年の寒さ(-10°C以上)によって、水道管が破裂し漏水していました。1水栓柱の交換工事と、2蛇口へ凍結防止ヒーターを取付けして、対策を行いました。古いタイプの分電盤に、漏電ブレーカの取付けを行いました。これで、漏電による感電や、配線の焼損を未然に防ぎ、電気を安全に使って頂けます。今年は異常に気温が低いです。給水ポンプが回りっぱなしとの事で、点検を行いました。ポンプの動作は正常でしたので、やはりポンプから家までの給水配管のどこかで水漏れです。お客さまと相談し、可能性のある個所を何か所か掘削しやっと漏れ箇所を特定し修理しました。給水配管のチーズの根もとが割れており漏水していました。建物の新築に伴い、基礎工事と並行して、電気配管の埋設とアース工事を来ないました。1地中配管は電源盤から屋外設備への電源供給を行うためのケーブルを後に通します。2アース工事(D種接地)は、100Ω以下になるようにアース棒等の打込を行いました。