外部の塩ビ管の継手が割れていると思われる。漏水箇所をピンポイントで見つける水素式漏水調査をご提案しました。訪問前の概算金額と同じ金額でいたので、再度金額をお伝えしてご了解いただけました。漏水箇所特定調査から水素式調査になります。水素式調査は安全なトレーサーガスを水道管の中に充填して漏水箇所より出てくるガスを探知機が検知する仕組みです。漏水音がしないにじみ出るような微量な漏水も検知可能です。今回のお宅は、家の外回りは全てコンクリートでした。反応があったところに70cm間隔で10mmの穴をあけて再度調査メーターが振り切りました。メーターが上がりやすいところをお施主様に説明とゲージを確認頂きました。掘削することに決定しました。いました、TS継手20×13ソケットが縦割れしていました。午前中でコンクリート復旧まで終わるかな?とこの時点では思っていました。破損部分を摘出して1次側に断水コマをいれてパイロットマークを確認。パイロットマークがグルグル回ったまま。漏水箇所が、もう1カ所あるみたいです。1.2mごとに10mmの穴をあけて再度調査。メーターが振り切りました。お施主様に確認いただき掘削開始です。漏水箇所を摘出して断水コマをいれます。通水してメーター確認パイロットまわりません。あとは繋いで埋戻しです。夕方から雨が降りそう。お施主様に相談して明後日の昼からモルタル復旧することになりました。モルタル復旧の日です。モルタル打ち終わったら雨が降り出し養生しました。1回目の漏水発見場所です。今回は、予算の関係でカッター切断工事を省いています。2回目の漏水発見場所です養生を撤去して完成はい!スッキリ!安心!まとめとカンダイのこだわりポイント水素式漏水調査を採用しています。(従来の音調式調査は外部の雑音があると特定しにくい。微量漏水は発見しづらい。現場の状況でベストな方法で作業します。