自社施工により有資格者が、ケミカルアンカーM16を用いて工事を行いました。既築工場の高圧受電のために、電気工事を行っています。コンクリート柱の建込、高圧開閉器の取付け、電線管、プボックスなど取付などをしています。給水ポンプのエラー停止にて、調査を行いました。圧力調整タンクの経年劣化による故障による不具合があり、部品交換が必要でした。積雪により倒壊しかかっていたアンテナの修繕を行いました。支持材等を交換して、正常な位置になるように工事を行いました。2018年7月9日7/6の夜にかけての豪雨で完全に水没(水位GL+150cm)した、ポンプ設備の漏電修繕を行いました。なんとか対応当日の内に、送水できて良かったです。施設の浴槽の保温に使われている熱交換器の更新を行いました。約300kgある商品なので、狭い機械室での搬入出はかなり難作業でした。予定通り熱交換器の取替が完了し、漏水設備の復旧ができました。給湯器をマキ炊きボイラーからエコキュートへ給湯器取替えを行いました。あわせて中国電力へ申請を行い200Vの電源工事も行いまいした。(単二30A→単三40A)雪が多く降る地域なので、ヒートポンプの床上げ及び転倒防止金具の取付けを行い対策をしました。工事現場の仮設電源の工事をおこないました。(電動工具電源、11kWポンプ電源)1年以内の仮設電源であれば配線材料はリース方式にて設置させて頂いております。電気設備とエアー配管設備を設計・施工をさせて頂きました。