横にポンプが設置されていますが、かなり砂で埋まってました(;’∀’)ワンちゃんがお気に入りの場所だそうで、穴を掘った土がポンプにかかっていったそうです(笑)孔内の状況です。孔内状況を確認するために水を抜いていきます。水面の下では、更に1段小さな井戸ガワが設置されています。これは見積り視察時には確認できない要素です。実際に水を汲んでみて、初めて全貌が明らかとなります。井戸洗浄と同時に、井水ポンプの取替を行います。新しく取り付けたポンプは以前と同じ日立製です。吸水パイプも新しく配管しました。メンテナンス用のストップバルブも新設しました。試運転を行い、正常な動作を確認してお引渡しとなります。蛇口から出る水の勢いも格段にアップし、お客様も喜んでくださいました(^^)事務所へ持ち帰った既存の吸水パイプを確認すると、このような状態でした。右側が水を吸い込むストレーナ部ですが、完全に目詰まりしています。わずかにある穴から吸水していたようです。パイプ内部も撮影してみました。詰まってますね~(゚Д゚;)これだと水も出なくなりますね。吸水側だけでなく、ポンプや吐出し側パイプなどにも影響があったことでしょう。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。FameThemes。