ページから引用させて頂きました。私なりにまとめてみました。(かなり古い)オゾン層の破壊程度が高い化合物。(そこそこ古い)オゾン層の破壊程度が比較的小さい化合物。1996年から生産規制。R134a、R152a、R32、R143a、R125などのオゾン層の破壊がない代替物質が主流です。使用する冷媒(ガス)によって室外機サービスポートのねじ口径が違うので注意が必要です。(アメリカ規格ねじサイズ:5/16フレア(UNF1/2-20山ねじ径約12.6mm))JISやISO規格でなく「アメリカ規格」と言うのが寸法をややこしくしています。R410Aなので室外機サービスポートのねじは5/16です。冷媒が抜けてしまった古いルームエアコンでもHFC冷媒を充填する事は可能です。(ただし異種冷媒との混入は不可。配管は新しい物に交換推奨)作動圧力は例えばR22と比較してR410AとR32は約1.6倍高圧ですが元々それほど高圧ではないため、ほぼ変わり無しと考えても良い。いずれの冷媒も配管厚は変わらないので...。資料2.使用されている寸法についてアメリカ規格だからインチ(1インチ=25.4mm)でと思うのですが、日本ではそれを更に「2分3分のペアコイル」の様に尺貫法で呼んでしまっています。新冷媒のサービスポートは5/16=2.5/8で「にぶごりん」と呼びます。見つかりませんでした。Reserved.ホーム検索トップ。