高効率で、省エネなどのエコにも対応した先進のアイスバンクソリューションAHP(氷蓄熱アイスバンクソリューション)は、独自のステンレス製氷プレートと、高効率な脱氷システムを組み合わせた氷蓄熱式製氷システム。本体はシンプルな構成で効率よく氷を生成。従来のアイスオンコイル方式に比べ製氷効率に優れ、高い経済性も発揮。優れたメンテナンス性で大きな安心のもとで冷水供給をスマートに実現します。AHPチラー3つのメリット製氷プロセスで高いIMC(解氷性能)を実現AHP氷蓄熱製氷システムは薄く細かい氷を生成でき、氷の表面積は大きいため速やかに解け、コンスタントに0°Cに近い冷水の安定供給を実現します。効率的な熱交換で日中でも変動する負荷に対して、追随運転可能メンテナンスが容易。製氷プレートを垂直に並列配置した構造で、プレート内部に冷媒を流し、水をプレート両面に自然流化により板状に製氷。表面に氷厚5〜6mmの薄い氷を生成。氷厚を薄くすることで、熱伝導率を高め効率の良い冷水生成を実現。満水を検知し、冷凍機を発停させる。蓄熱タンク内に銅配管を設置し、冷凍機と接続運転32A銅管表面にドーナツ状に製氷(8kg/1m生成)氷を融解し、0°C近い水温となる。氷の暑さをセンサーで検知し、冷凍機を発停させる。既存機アイスオンコイル式チラーにて冷水を生成。13系統の冷水が必要。3~4°Cの冷水の供給しかできていなかった。生産量も増え、現場希望の冷水供給ができなくなっていた。日中の負荷が少ない時間帯に蓄熱(蓄氷)をして、負荷が高い時間は、冷水モードで常時、1°Cの冷水を供給することで、あらゆる熱負荷に対し、安定的な1°C冷水を供給。安定した製品温度を維持できた。要望があり、カスタマイズ対応。小型でも冷水モードで常時、1°Cの冷水を供給可能で、冷却熱伝導実験を短時間でできることで、あらゆる種類の食品の実験が効率的にできるようになった。お問い合わせ特殊技術開発からシステム設計・施工そしてメンテナンスまでフルサポートでお客様をバックアップします。