274号]建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の8第1項第一号イ(3)、ロ(3)及びハの規定に基づき、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を次のように定める。)第20条の8第1項第一号イ(3)及びロ(3)に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる機械換気設備の構造方法は、次の各号に適合するものとする。その他における圧力損失の合計をいう。)を考慮して計算により確かめられた給気能力又は排気能力を有するものとすること。居室の規模若しくは構造又は換気経路その他機械換気設備の構造によりホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保できることが明らかな場合においては、この限りでない。より居室の使用に支障が生じないものとすること。その他これらに類する建築物の部分(次のイ又はロに該当するものを除く。)の空気圧以上とすること。居室における有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。以下この号において同じ。