低圧の機器を人が容易に触れるおそれのある場所に施設する場合、それに電気を供給する電路に漏電遮断器の取り付けが省略できるものは。.電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の庭園灯を施設した。.工場で200[V]の三相かご形誘導電動機を湿気のある場所に施設し、その鉄台の接地抵抗値が80[Ω]であった。.100[V]ルームエアコンの屋外樹を水気のある場所に施設し、その金属製外箱の接地抵抗値が80[Ω]であった。.100[V]の電気食器洗機を水気のある場所に施設し、その金属製外箱の接地抵抗値が100[Ω]であった。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(3件)7答えは「1」となります。湿気や水気がある場所には漏電遮断機の設置が義務付けられているので、「2」「3」「4」は省略できません。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。4漏電遮断器の取付が省略されるためには、乾燥した場所への設置か、もしくは機器の金属製外箱や鉄台などの接地抵抗値は3Ω以下であることが必要となります。「2」「3」「4」はいずれも水気のある場所への設置なので、接地抵抗値要件を満たす必要がありますが、いずれも3Ωを超えているので、省略できません。「1」の二重絶縁構造の器具を取り付ける場合は漏電遮断器の取付が省略可能です。したがって、「1」が正解となります。2,3,4は接地抵抗が3Ω以上の為、省略できません。zrgzatnjfg訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。