日頃は弊社製品をご愛顧いただき誠に有難うございます。パッケージ型消火設備I型におきまして、“ホースに異物が詰まり消火薬剤の放射が弱まる”事例が報告されました。つきましては、対象製品の無償点検と改修を実施させていただきますので、お手数をおかけいたしますが、下記までご連絡いただきたく、なにとぞよろしくお願い申し上げます。お客様をはじめ関係各位には、多大なご迷惑をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。一部において、ホースに異物が詰まり、消火薬剤の放射が弱まる事案が発生しました。ホースの詰まりをそのまま放置しますと、消火薬剤が放射できない可能性がございます。温度変化により消火薬剤貯蔵タンク内圧が上昇し、貯蔵されている消火薬剤がオーバーフローする場合があることが発見されました。ホース内異物はこのケースにおきまして、消火薬剤がホースに流入し固化したものであることが判明しております。2012年8月~2017年8月K-80P(I)(パッケージ型消火設備I型)※パッケージ型消火設備I型は、消防法令の規定により地階を除く6階以下で延べ面積3,000m2以下の建物に設置される屋内消火栓代替の消防用設備です。駐車場や倉庫を除く建物に設置されています。消防関係製品に関する不具合・事故等に係る情報の消防庁への報告について」(消防予第156号・平成22年3月31日)に基づき、消防庁へ報告済みであります。消防関係製品に関するリコール等の報告について(依頼)」(消防予第246号・平成22年6月7日)に基づき実施いたします。6.無償点検と改修の内容1)ホースの通気試験により、不具合発生の有無を確認し、改修を行います。・不具合が確認されたものは、『消火薬剤の流入を防止する部品』を追加設置しホースを交換致します。・不具合が確認されなかったものに関しても、将来的な不具合の発生を予防するために『消火薬剤の流入を防止する部品』を追加設置し、ホースを交換致します。・不具合の有無に関わらずホースを交換し、本製品の性能を確保します。・その後、日を改めて、『消火薬剤のホース流入を防止する部品』を追加設置し本不具合に対する改修を完了致します。個人情報は、本件以外の目的では使用いたしません。製品及びサービス投資家の皆様へお問い合わせ採用情報サイトマップ。