経過後になることに注意してください。されないことを確認してください。どれか一つが該当したときに実行されます。割合(%)を下回った場合にシャットダウンを開始します。下回った場合にシャットダウンを開始します。経過した場合にシャットダウンを開始します。0を指定すると無効に出来ます。UPSを持っている環境では大抵の場合、この設定を0にします。MINUTESの値を下回るまで継続されるようになります。シャットダウンを早く実行することが出来ます。稼働時間よりも少なく設定することが一番です。0を設定すると無効になります。停電時にユーザーへの通知を開始するまでの時間(遅延時間)を秒で指定します。nologinファイルの作成しません。ファイルを作る前に、特定の待ち時間を指定します。ファイルを作る前に、バッテリー残量の割合を指定します。ファイルを作る前に、残り稼働時間を指定します。ファイルを作るようにします。指定された時間後に電源を切ろうとします。できなくなるシステムでの使用においての対策です。0を設定すると無効になります。NIS(NetworkInfomationServer)の有効/無効設定します。ステータスとイベント情報を参照するためのNISサーバの実行設定を行います。受け付けるNISサーバのIPアドレスを指定します。アドレスからのリクエストに応じます。アドレスならば「192.168.10.1」などを指定します。ステータスとイベント情報をネットワーク上に送るためのポート指定します。デフォルトは3551。NETSERVERが無効の場合はこの値は使用されません。このポートを変更した場合、CGIプログラムにも同様の変更が必要になります。イベントファイルの設定を行います。ワーク上に利用可能にしたいときは必ず設定してください。EVENTSFILEがここで指定した値を超えないように制限するための設定を行います。デフォルトは10KByte。ファイルがこの値を超えた場合は上書きされます。EVENTSFILEMAXを0に設定することで無制限になります。ShareUPS(APC拡張カード)を使用してUPSを共有している場合に設定します。環境においてはここを設定する必要はありません。