西条市を中心に愛媛県全域が対応エリアとなっております。新居浜市清水町でセメント瓦の雨漏りの原因調査をしてきました新居浜市清水町でセメント瓦の雨漏りの原因調査をしてきました新居浜市清水町のお客様より「古くなったセメント瓦の屋根で雨漏りがするので見て欲しい。」との問い合わせをいただきました。現場は棟違いになった切妻屋根で築30年以上の建物です。今回は職人歴45年以上で屋根診断士の社長にも同行をしてもらい二人で調査。した原因追及をしていきます!平部の調査まずは平部から調査開始!経年劣化のためか写真の中央奥のほうに瓦が下がってズレてきているのがわかります。施工当時には鉄製の釘が主流で錆びてしまってい、また雨漏りのため下地が痛んでしまって保持力が弱ってしまっています。割れ瓦等は見受けられなかったので、瓦と瓦の重なり部分に溜まった埃やゴミが水を吸い上げてしまい釘穴から漏れていることが予想されます。こちらは軒先を下から撮影した写真です。瓦の釘穴周辺に帯状に白く変色(腐食)しています。次に棟部(屋根の頂上部)を見ていきます。セメント瓦の場合、棟の中が空洞になっていることが多く風が通り抜けるため雨が侵入しやすいところです。現状は棟際の平瓦のズレがありこちらも雨漏りがあるようです。画面奥の方では棟自体も歪み少し沈み込んできています。軽度な範囲なので棟木や柱といった躯体自体はまだ被害が少ないようですが、このまま放置していると大事になるので早めの対策が必要です。全体的に瓦が下がり棟際の瓦に隙間ができています。苔の付着や瓦表面のザラツキも見て取れます。これらが瓦の重なり部分に溜まる埃やゴミの一大要因となり雨漏りに繋がります。最後にお客様から具体的な雨漏りの箇所として伺った棟違い部の調査をします。棟違い部とは下の写真のように段違いになった棟のことで、雨漏りの問い合わせでも非常に多い箇所となっており、私たちも施工の際には大変気を遣うところです。(赤丸部分が棟違い部)(棟違い部を近くで撮影した写真)お客様のお話によると、この棟違い部は以前から雨漏りが酷く近所の板金屋さんに修理してもらった事があり一旦は止まったが、また雨漏りするようになったっとの事でした。板金屋さんの施工自体には問題は無いようで、やはり棟部と経年劣化による瓦の重なり部の埃・ゴミが原因と考えられます。雨漏りは屋根全体にわたり屋根下地にも痛みが見られるため、今回はしっかりとした下地補強も含めた修理をお客様と相談しながらご提案させていただきます。新居浜市清水町にて屋根の下地作りとコロニアルの屋根上げをしました新居浜清水町で先日雨漏りの原因調査をしたお客様がコロニアルへの葺き替え工事をすることに決まり、屋根の下地作り(屋根じまい)とコロニアルの屋根上げを行ってきました。新居浜市清水町でセメント瓦の雨漏りの原因調査をしてきました新居浜市清水町のお客様より「古くなったセメント瓦の屋根で雨漏りがするので見て欲しい。」との問い合わせをいただきました。新居浜市清水町のセメント瓦からコロニアルへの葺き替え完成しました新居浜市清水町で雨漏りで悩まされていたお宅のセメント瓦からコロニアルへの葺き替え工事が完成しました。前回までに下地強化と水切り板金の取り付け、瓦上げまで紹介させていただきました。屋根の点検調査しました。今のところ雨漏り被害はありませんが点検しておきたいとお客様からお問い合わせいただきました。屋根は定期的な点検調査が重要です。今治市国分で雨漏りの点検調査しました。雨漏りにお困りのお客様よりお問い合わせいただき見に行くと、お風呂の脱衣場の壁から雨漏りしたそうです。西条市氷見で雨漏り被害でケラバが崩れた屋根の点検調査しました西条市氷見で屋根の点検調査をしました。築50年以上の古い建物で、ケラバの袖瓦が強風でズレていることに気づいたお客様からお問い合わせいただきました。使ってない建物なので工事金額を抑えたいので部分修理がご希望とのことでした。