木造住宅の単相3線式100/200V屋内配線工事で、不適切な工事方法は。使用する電線は600Vビニル絶縁電線、直径1.6mm(軟銅線)とする。.同じ径の硬質塩化ビニル電線管(VE)2本をTSカップリングで接続した。.合成樹脂製可とう電線管(PF管)内に通線し、支持点間の距離を1.0mで造営材に固定した。.金属管を点検できない隠ぺい場所で使用した。.合成樹脂製可とう電線管(CD管)を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管した。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(3件)5配管や実務経験が無いと判断し辛い問題かと思います。答えは「4」となります。CD菅は屋内での露出隠ぺいはあまり適して無くPF菅が望ましいとされています。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。合成樹脂製可とう電線管(CD管)はコンクリートに直接埋設して使用される電線管です。uoobqeqp1【4】合成樹脂製可とう電線管(CD管)を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管した。【2】の選択肢にも「合成樹脂製可とう電線管」は記述されていますが、こちらは(PF管)となっています。同じ合成樹脂製可とう電線管でも用途が違いますので注意が必要です。CD管は原則として、地中やコンクリートに埋設する用途に用いられます。対燃性では無いので露出の電線管としては使用できません。どちらにも使用できます。nsxzytbec訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。