使用電圧300[V]以下の低圧屋内配線の工事方法として、不適切なものは。.金属可とう電線管工事で、より線(600Vビニル絶縁電線)を用いて、管内に接続部分を設けないで収めた。.ライティングダクト工事で、ダクトの開口部を上に向けて施設した。.フロアダクト工事で、電線を分岐する場合、接続部分に十分な絶縁被覆を施し、かつ、接続部分を容易に点検できるようにして接続箱(ジャンクションボックス)に収めた。.金属ダクト工事で、電線を分岐する場合、接続部分に十分な絶縁被覆を施し、かつ、接続部分を容易に点検できるようにしてダクトに収めた。解説へ付箋一覧へこの過去問の解説(3件)92以外の文章はあっているのでしっかり覚えましょう。2の誤りは、開口部を上に向けるという点です。水滴やほこりなどの侵入を防ぐため、開口部は下向きを徹底してください。問題を中断した場合もその続きから再開できるようになります。付箋メモを残すことが出来ます。2ライティングダクトは上向きにすると、ほこりがたまることにより、漏電や火災の事故の原因となります。ライティングダクトは下向きの施工が定められています。したがって、「2」が正解となります。nmcbwpgvua1答えは「2」となります。ライティングダクトは形状がコの字型になっており、これを上に向けて設置すると、ホコリなどが蓄積され絶縁不良などを引き起こす要因となることから設置は下に向ける事となっています。xvnfwkmc訂正依頼・報告はこちら問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。FacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ評価の投稿や、学習履歴の保存、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。付箋は自分だけが見れます(非公開です)。1日100枚まで無料で使えます。