ShindengenJavascriptがOFFのため正しく表示されない可能性があります。メリット新型共振回路技術による高周波絶縁方式の採用により「小型・軽量化」を実現しました。電力変換回路の小型化により、広い配線スペースによる作業性向上と省スペースを両立しています。高周波絶縁型の場合、直流地絡による系統側からの漏洩電流や地絡電流が流れません。高周波絶縁により商用トランスが不要になり、軽く、小さく、トータルコストが安く経済的です。インバータが3レグ構成、かつ絶縁されていますので、接地方式の制約を受けることがなく、安心してご採用いただけます。太陽光パネル側も、正極・負極接地いずれも対応できますので、太陽光パネルの種類・仕様を選びません。高品質部品を、外箱材質にはステンレス鋼を採用しています。推奨する定期点検とFAN交換により、20年間の運用が可能な長寿命設計です。当社では、点検・メンテナンスなどの各種アフターサービスも承っております。優れた防水・防塵性能を有する「IP65規格」に準拠しています。重塩害オプションをお取り付けいただくと、塵埃に対して優れた効果を発揮するとともに、重塩害地域に設置いただくことも可能になります。IP65規格準拠:耐塵性能を有し、あらゆる方向からの水噴流に対して有害な影響を及ぼさない。重塩害地域(海岸および、汽水域から500m以内)で保証を適用する場合は、所定の条件および登録が必要です。当社のパワーコンディショナ「SOLGRID」は、パワーコンディショナの定格出力電力を超える容量の太陽光パネルを接続できる「過積載」に対応していますので、日照が少ない時間帯により多くの発電量を得ることが可能です。太陽光パネル側の入力回路は、最大入力電圧600V、最大入力電流63A(最大7回路入力)まで接続することができるため、9.9kWタイプで「約265%」、12.3kWタイプで「約212%」と、高い過積載率を実現できます。新電元PCSの過積載率について掲載している最大過積載率は、簡易計算による目安値です。計算式および設計上の注意事項については、下記のリンク先をご参照ください。太陽光パネルの種類や構成によって異なります。接続箱機能(7入力端子)をご使用の場合、1入力回路当たり最大入力電流は13Aです。太陽光パネルの特性誤差や温度係数等をご考慮のうえ、いかなる時も最大入力範囲を超えないように設計ください。「日本語LCD操作パネル」を搭載していますので、運転操作だけでなく、各種設定や運転状況確認なども直感的な操作で行えます。バックライトを搭載していますので、夜間でも運用状況確認も容易です。物理接点式の操作ボタンにより、手袋を着用した状態でも確実に操作できます。太陽光発電所の発電量のモニタリングや運転コントロールを行うことができます。MANAGER独自の機能を多数搭載しています。経済産業省公布の省令に基づいた「出力制御ユニット」としても利用できますので、どの地域でも安心して先行導入いただけます。延長保証とアフターサービス当社では、点検・メンテナンス・作業代行などのアフターサービスを承っております。全国の保守サービス拠点より、発電所のトラブル解決を迅速にサポートいたします。MANAGER」による遠隔監視サービスも提供しております。2年間の保証サービス「スタンダードサービスプラン」に無料でWEBよりご登録いただけるほか、10年間の延長保証サービス「プラチナサービスプラン」、各種アフターサービスをパックにした最長20年間のご契約が可能な「O&M+R20年アフターパック」もご用意しております。上下方向の放熱設計と前面保守構造により、左右の取付離隔「150mm」実現しました。貴重な設置スペースを有効に活用いただけます。三相12.3kWタイプのラインナップにより、低圧案件(50kW未満)を4台でカバーすることができますので、更なる省スペースを実現可能です。「周波数シフト方式」を採用したことで、複数台設置のパワーコンディショナ相互の同期信号配線が不要になりました。施工を簡易化し、コストを削減できます。従来機種との組み合わせでも、問題なく運転できます。電力系統の障害などによる「瞬時停電」が発生しても、発電を止めずに運転継続する「FRT要件」に対応しています。太陽光発電所の一斉停止による電力系統への悪影響を防止します。より、設定された一定の力率で動作することができます。力率整定値は0.80~1.00の範囲で、LCD操作パネル(日本語表示)から変更することが可能です。経済産業省令の「出力制御」に対応しています。MANAGER」の接続が必要です。ラインナップしています。多くの電気機器をお使いいただけるように、定格出力10kWクラスとしては業界最高水準である単相6kWの自立運転出力を実現しました。停電時は自動的で自立に切り替え「自動自立切り替え機能」を搭載していますので、突然の停電でもPCSを操作することなく電気を利用することができます。停電発生から自立運転に切り替わるまで、30秒程度かかる場合があります。詳細は「よくあるご質問」にてご確認ください。総合カタログ取扱説明書(12.3kW)取扱説明書(10kW、9.9kW)上記に無い資料は、「資料ダウンロード」ページからお探しください。03-3279-4537<お問い合わせ例>◆製品の見積もりを依頼したい。◆製品導入の相談をしたい、など。13:00~17:00土日祝祭日および当社休業日を除く<お問い合わせ例>◆出力制御に対応するにはどうしたら良いのか。◆製品の取扱方法について質問したい。◆サービスの内容や加入方法について知りたい、など。お客様との通話は、製品やサービス品質向上のため録音させていただいております。混雑によりお電話がつながりにくい場合がございます。「お問い合わせフォーム」をご利用いただくか、恐れ入りますが時間をおいてからお掛け直しください。当社における個人情報の取り扱いについては「プライバシーポリシー」をご参照ください。お客様相談窓口お問い合わせフォーム関連リンクSOLGRIDシリーズラインナップ環境・エネルギー製品ラインナップ◆本ページの記載内容は、予告なく変更する場合があります。◆製品を導入される前に、仕様書やご使用上の注意を必ずお読みになり、お客さま用途に適合していることをご確認ください。新電元工業の環境・エネルギー製品でいただく「よくあるご質問」について掲載しています。