貯蔵タンクの事故は世界的に見ると少なくなく、かなりの頻度で起こっています。タンク火災、2006年英国バンスフィールド火災事故などはタンク構造や消防活動を見直すきっかけになりました。ここでは、貯蔵タンクの事故や関連情報を紹介し、これからの危機管理の参考になることを期待して開設しました。今回は、2014年6月1日(日)、米国イリノイ州メイコン郡ディケータ郊外にあるプロダクション・エナージー社所有の油井用施設で、落雷を受けてタンクが火災を起こした事例を紹介します。2014年6月1日(日)午後、米国イリノイ州にあるタンク施設で落雷による火災があった。County)ディケータ(Decatur)郊外にある油井用のタンク施設で、落雷を受けてタンクが火災を起こした。消防署は、油井近くの住民から、午後3時25分頃、雷雲が通過している際、タンクが火災になったという通報を受けた。油井はディケータ市街地から南へ約2マイル(3km)のエルウィン通りとボウマン通りの交差点近くにあった。炎は15フィート(4.5m)の高さまで舞い上がり、火炎から2フィート(0.6m)の間隔しかないタンク群は加熱され、爆発の恐れがあった。実際、ある時点では、強烈な輻射熱によってタンク内の圧力が上昇し、危険なほどタンクが膨らんだ。南メイコン消防署のエド・オーカンプ署長によると、消防隊が到着したとき、渦巻く黒煙と舞い上がる大きな火柱に直面したという。オーカンプ署長はマウント・シオン消防隊の相互応援を要請したと語った。マウント・シオン消防隊には専用の泡消火剤搬送車を保有していた。「泡剤は手に入ったが、それで十分でないことは分かっていた」とオーカンプ署長は語っている。ヒッコリー・ポイント消防隊が別な専用の泡装置を持ってきた。サウス・ウィートランドおよびブルー・マウントから相互応援の部隊がやってきた。「我々は40人規模になった。メイコン郡保安官事務所が支援してくれたし、ディケータ救急隊が待機していてくれた。けが人が出ることのなかったことに感謝している」とオーカンプ署長は付け加えた。消防隊は午後5時45分頃まで現場で活動した。タンクが噴き飛ぶ状況になる前に、火災は消火された。保安官事務所のジェイミー・ベルチャー副官は、消防隊が活動している間、エルウィン通りの一部を閉鎖したと言い、「そのときは、他のタンクが爆発するような状況だったとは知らなかった」と語っている。日曜の夕方になって、油井の操業を行っているプロダクション・エナージー社の社員が現場へ入り、影響を受けた油井を閉止させ、タンク群を空にした。オーカンプ署長によると、土盛り堤内に溜まったのは全体の5%で、すべて堤内に留まったという。現場では、プロダクション・エナージー社によるクリーンアップが始められた。同社によれば、6月3日(火)までには終わる見込みだという。「イリノイ州」は米国中西部に位置し、人口約1,280万人で、人口では国内5番目の州である。州都はスプリングフィールドで、最大の都市はシカゴである。イリノイ州は石炭の埋蔵量は多いが、石油は小さな油田がある程度である。イリノイ州は農業が盛んで、大豆、トウモロコシの生産高は国内でも1、2位である。County)は、イリノイ州の中央部に位置する郡で、人口は約110,000人である。「ディケーター」はメイコン郡の郡庁所在地で、人口約76,000人の都市である。Energy)と報じられているが、会社の詳細はわからない。ディケーター郊外にあるタンク施設は天然ガス井に見られるような配置であるが、はっきりしない。タンク側板には溶接線が見られるので、鋼製と思われる。標題写真の被災タンクは鋼製ではなく、FRPのような樹脂タンクのようにも見えるが、これもはっきりしない。記事の中で「強烈な輻射熱によってタンク内の圧力が上昇し、危険なほどタンクが膨らんだ」とあり、被災タンク写真の中に底部が丸くなった形状のものがあるが、これが膨らんだ跡かどうかもはっきりしない。グーグルマップから推測すると、タンクの直径は約3mであり、容量は30~40KL級とみられる。2014年5月に、テキサス州で落雷によるタンク火災が続いた。この点、イリノイ州の落雷によるタンク火災は珍しいが、「NASAによる世界の雷マップ」によると、イリノイ州は雷の少ない地域ではない。最近は、メキシコ湾岸の州だけでなく、中西部の州において落雷によるタンク火災が起こっている。異常気象による雷雲発生の頻度が増えていることと、内陸地での小規模の油井(天然ガス)が増えているためと思われる。従って、今後も米国における落雷によるタンク火災が減ることはないだろう。油井関連施設のタンク火災は燃え尽きさせる戦略をとることが多い。今回のタンク火災は大きな都市の郊外で起こったので、泡消火剤は確保できたとみられる。火災を起こしたタンクまわりには同種のタンクが数多くあったので、延焼していく可能性は高かった状況からすれば、被害は最小に留められたと思う。消防署の相互応援が機能しているし、おそらく、今回のような火災事故に対する訓練が行われていたものと思う。本情報はつぎのようなインターネット情報に基づいてまとめたものである。雷シーズンが来ると、米国での落雷によるタンク火災は必ず起きます。日本でも、6月16日に青森県で漁に出ていた船に雷が落ち、死亡事故が起こっています。漁を早めに切り上げて帰ってきた人によると、洋上から徐々に雷が近づいてきて、稲光がはっきり見え、怖くなったと語っています。落雷は設備の損傷につながったり、人命にかかわったり、怖いですね。ところで、先日、山登りに行ってきました。雷雲に遭うことなく、きれいな風景に接してきました。今回、初めて試みたのは、足の靴ズレ・まめ防止にワセリンを使ったことです。私は甲高の幅広でまめのできやすい足で、いつも悩まされていましたが、足に直にワセリンを塗ったあとにソックスを履いて歩くと、まったくまめができませんでした。これは、あるトレイルランの番組を見て、インターネットで調べると、ちゃんと載っていました。情報はありがたいものです。今回は、2014年5月26日、米国テキサス州アタスコサ郡プレザントンにある油井用のタンク施設において落雷を受けてタンクが火災を起こした事例を紹介します。2014年5月26日(月)朝早く、米国テキサス州にあるタンク施設で落雷による火災があった。County)プレザントン(Pleasanton)にある油井用のタンク施設で、落雷を受けてタンクが火災を起こした。5月26日午前4時頃、ボランティア型のプレザントン消防署とジョルダントン消防署はウィリアムズ通り近くのカウランの発災現場へ出動した。プレザントン消防署のチャック・ギャリス署長によると、昨夜から襲来していた嵐による雷が数基あったタンクの1基に落ち、引火して火災になったという。ギャリス署長によると、タンク施設は2つの区域に分かれ、ひとつは塩水排出タンク群で、もう一方は油タンク群だという。ハイウェイ281号線から少し離れた地方の貯蔵タンクの現場にいたひとりの作業員は、発災後、トラックへ走り、火災の難を逃れるために急いで脱出した。この作業員にケガは無かった。火災は4基のタンクへ燃え広がり、貯蔵されていた数百バレル(およそ80KL程度)の原油が焼失した。このほか、塩水排出タンク17基にも延焼した。ギャリス署長は、近くのアタスコサ川に危険性物質が流入しないように火災に伴って流れ出る液の監視を州の担当者が行っていると語った。州の担当者は大気の汚染状況もモニタリングしている。州担当者によると、周辺地区に差し迫った脅威はないとみられるという。消防隊は、数時間はかかるが、燃え尽きさせる方法に期待していた。正午頃、70マイル/時(31m/s)の激しいダウンバーストが現場を襲ったとき、火炎の勢いが増した。ギャリス署長は、「燃え尽きさせるよりも火災を消してしまう方が危険が大きいと判断しました」と語った。燃え跡にはホットスポットがいくつか見られたが、その後、残り火は再燃することもなく消失したと、ギャリス署長は付け加えた。施設のうち塩水排出タンクの所有者はベロー・ワイリー氏で、油タンクの所有者はロン・リッカウェイ氏である。「テキサス州」は米国南部にあり、メキシコと国境を接している州で、人口は約2,510万人と全米第2位である。テキサス州には254の郡があり、米国50州中で最も数が多い。County)は、テキサス州中南部に位置し、人口約45,000人で郡庁所在地はジョーダントン市(人口約3,800人)である。同郡で最大の都市はプレザントン(人口約9,000人)である。郡名はアタスコサ川にちなんで名付けられた。2014年5月9日、米国テキサス州カーンズ郡にある石油タンク施設が落雷を受けてタンクが爆発・火災を起こした事例があるが、カーンズ郡とアタスコサ郡は隣接している。油タンクの所有者はロン・リッカウェイ氏で、塩水排出タンクの所有者はベロー・ワイリー氏と報じられている。油井は天然ガス井で、生産された油(天然ガス)の所有者がロン・リッカウェイ氏で、油井の掘削作業や塩水処理に関わる工事を別会社に委託しているものと思われる。Services)にいた関係で塩水排出タンクを保有しているものと思われる。塩水処理施設は、天然ガス井の生産で付随してきた塩水を(タンクローリー車などで)集積して、油水分離し、水(塩水)はポンプで地下に戻すプロセスである。タンクは鋼製もあるが、大半はFRP製である。発災施設のグーグルマップによる写真では、油タンクらしいタンク3基と、塩水処理施設のタンク群22基が見える。火災になった油タンクが4基になっているので、増設されたものか、あるいは塩水処理施設中の油タンクを入れたものと思われる。塩水排出タンクの被災数が17基と多いのは、材質がFRP製のため、熱に弱いためであろう。油タンクはグーグルマップから推定すると直径約3.5mで、高さを6mと仮定すると、容量は50KL級と思われる。焼失原油は数百バレル(およそ80KL程度)と報じられているが、タンク容量から考えれば、もう少し多いかもしれない。2014年5月9日、同じテキサス州で隣州のカーンズ郡にある石油タンク施設が落雷を受けた事例「米国テキサス州カーンズ郡で落雷によるタンク爆発・火災」とよく似ている。落雷の多い州でであり、この種の落雷によるタンク火災は多くなる傾向だといえる。「米国ノースダコタ州の石油施設で爆発、タンク13基が被災」事例を紹介した際、所感で「最近、米国では、油井関連施設のタンク事故が目立つ。今回も天然ガス井の塩水処理施設におけるタンク爆発・火災事故である。これまでは油・ガス井に付帯する貯蔵タンクの事故で、運転管理に問題があると思っていたが、今回は塩水処理を専門とする会社における事故であり、問題は根深いように思う。米国内で課題化されるのではないだろうか。対応策がとられなければ、事故が再発するのは必至だと感じる」と述べた。今回は塩水処理施設の運転管理上の問題ではなかったが、天然ガス井施設が雷に弱いという弱点をつかれた事例といえる。米国では、小規模な天然ガス井が増えていると思われ、落雷によるタンク火災は増えていくと感じる。油井関連施設のタンク火災は燃え尽きさせる戦略をとることが多い。消防資機材や消火用水の供給を考えると、燃え尽きさせるしかないと思われる。発災から短時間で周囲に延焼しており、周囲に何もない状況から、無理に消火させる必要はないと判断したと思われる。タンク火災に伴って出る排液や燃焼ガスについて監視やモニタリングが行われており、環境汚染への考慮は行われている。本情報はつぎのようなインターネット情報に基づいてまとめたものである。テキサスの地方の消防署は大変だと思います。ほとんどはボランティア型の消防署であり、今回の事例では、午前4時(多分、嵐の中)に出動して落雷によるタンク火災に対応しなければならないのですから。西部の開拓精神がなければ、やっていけないと思いますね。ところで話は変わり、地元周南市の周陽中学校の生徒が陸上100mで中学新記録(10秒56)を出したニュースがテレビや新聞で取り上げられました。写真のように周南市長への報告が記事になっていますが、この中で「坂道ダッシュ効果」と話しています。この坂道は私の家からすぐ近くにあり、周南緑地への道路で、車が通れないようになっています。高校生や中学生がこの坂を使ってダッシュの練習をよくやっていましたが、この坂道での練習から日本一の中学生が生まれるとは思ってもいませんでした。