特長1.高速開閉の実現!アクチュエータとバルブの弁体をダイレクトに接続しているため、開閉速度(全開-前閉)約0.6Sec.で動作可能です。2.スプリングバック構造!停電時、緊急時等には、瞬時のうちに全閉あるいは全開できます。3.コンパクト設計!コンパクト設計により、ドライブユニットを一体化しているにもかかわらず、小型(232mm)・軽量(3kg)で小型装置にも、組込みが可能です。4.エアー源が不要!DC24Vをドライバー部に供給すれば、入力信号に比例した動作をします。5.計装信号で動作!入力信号DC4~20mAでバルブは全閉→全開(全開→全閉)を行います。その他にもDC1~5Vの信号にも対応できます。6.フィードバック機構を採用!ストロークの検出に高精度リニアセンサーを使用し、アクチュエータへの電流を連続制御しているため、1/200の分解能が得られ、ヒステリシスは3%FS以下です。Direct!についてご利用ガイドサイトマップよくあるご質問お問い合わせフジキンサイト特定商取引法プライバシーポリシーChineseサイト。