2分SHAREツイートシェアはてブLINEPocketスポンサーリンクこのページでは、制御回路を詳細設計する際の線番号を決める手順について紹介しています。線番号を決める時に困ることがあるかと思います。このページに書いてある線番号を決める手順で簡単に決められますから、展開接続図もササっと作成できます。ラダープログラムの作成などに余った時間を有効に使えますね。線番号についてはJIS規格等での決まりごとはありません。このページで紹介している手順を参考に、自分でルールを決めて線番号を決めていくといいですよ。主回路の線番号はどのように決めていくか、一つの手順を示します。主回路は、まず受電があり、その後ブレーカを設けて分配していきます。分配した先で、さらにブレーカ、電磁開閉器を経由して対象機器へ供給されていきます。例として、受電は三相、対象機器は4機器ある場合の線番号はどうなるでしょうか。受電(3Φの場合)~主ブレーカ一次側R0、S0、T0主ブレーカ二次側~各ブレーカ一次側R1、S1,T1各ブレーカ二次側~各電磁開閉器R11、S11、T11R12、S12、T12R13、S13、T13R14、S14、T14各電磁開閉器~各対象機器U11、V11、W11U12、V12、W12U13、V13、W13U14、V14、W14これは一例ですが、このように自分でルールを決めて線番号をつけましょう。ように、電圧がわかる形式での線番もいいですね。しているのかというと、電圧に左右されない形式の方が流用できるからです。どの電圧でも使いまわしが出来る線番になります。気を付ける点として、機器側への配線の線番号は受電~電磁開閉器(負荷に接続前)までのR、S、Tから、負荷に接続する部分ではU、V、Wへと変わります。そのままR、S、Tとしないように気を付けましょう。R、S、TとU、V、Wの意味を調べたことがあります。アルファベットの順番で並べただけ、後からルールを付け足したような説がありますが、どれもはっきりとしません。しているのは、負荷側はU、V、Wに変わるということだけです。知っている方がいたら私にも教えてくださいね。目次に戻る2.制御回路(PLC)の線番号PLCの線番号については、アドレスをそのまま線番号にするのが簡単です。三菱電機製のPLCであれば、入力信号はX000から、出力信号はY000から16進数で割り付けるのが簡単です。各メーカーによってPLCのアドレスの付け方は違います。ようにすれば入力信号が表せます。いずれの表現でも、見てすぐに分かることが大事です。ルールを決めて分かりやすい線番号にしましょう。目次に戻るスポンサーリンク3.制御回路(PLC以外)の線番号PLC以外の制御回路の線番号ですが、簡単なルールの例として展開接続図のページ番号と連番の組み合わせという方法があります。”固有の記号”+”ページ番号”+”連番”でもOKです。ページ番号を引用した場合のデメリットとして、後から図面修正をする際にページの並び順や途中のページが増えた際にはすべての線番号がずれてしまいます。案件の性質上、変更が多いものであれば”固有の記号”+”連番”の方がいいですね。いずれにせよ、条件としては『ほかの線番号と重複しない』ことが成立するルールとすることです。目次に戻る4.さいごに線番号は電線を識別するために非常に重要な要素となります。するのが使いまわしが効きます。オーソドックスで使いまわしが効くでしょう。PLCはアドレスが定番で、分かりやすいです。何よりも法則は『線番が重複しない』ことが最重要であり、次に『識別しやすいこと』となります。重複している場合、製作する人が間違って接続してしまったり、違う電圧の線が接続されてしまったりとトラブルの元になります。重複していないことを確認しましょう。電線には一般的にマークチューブに線番号を印字して電線を通します。マークチューブへの印字と視認性を考慮すると、線番号は『6桁以内が望ましい』です。6桁を超えてくると、非常に見ずらいこと、マークチューブが長くなることから、なるべく6桁以内となるような法則で線番号を付与してあげましょう。以下の関連記事もご覧ください。