一般住宅から法人・業務用まで。東京都荒川区カテゴリアンテナ工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは。最近は気温が30度近い日が多いですね~徐々に夏に近づきつつあるのを感じます。今回はフラットアンテナとBSアンテナ壁面工事のご紹介です。案件は弊社HPよりご依頼頂きましたお客様です、有難うございました!地デジフラットアンテナですが、建物正面ベランダ壁面に設置します。取付作業にはいります、アンテナ固定金具を壁面取付ます。レベルをとるのが重要です!!この時、金具裏にコーキングを施します。これはビス穴から建物内に雨水等の侵入を防ぐ目的です。レベルは70db程です。ケーブル止めにもコーキングを施します。続いてBSアンテナの取付です。BSアンテナは方向的に建物反対側に設置します。こちらも同じように金具にコーキングを施します。水平をとり金具を設置後本体を取付ます。CN比は22で良好です。BSのケーブルを建物正面に持っていく作業をします。ご覧のように屋根上にケーブルを這わせます。その後、ブースターを設置し地デジとBS/CSを入力します。ブースター電源部ですが、ユニットバス屋根裏に分配器があり、ケーブル会社のブースターが設置されていました。こちらに電源部を接続します。BSアンテナ設置状態です。最後にTV端子で受信レベル確認をして完了となります。今回の案件はケーブルTVから地デジ&BSアンテナへの以降工事でした。初期費用はかかりますが、ケーブルTVより安価でそれぞれが視聴可能となります。ケーブルTVで視聴されているお客様も一度お考え下さいませ。東京都練馬区カテゴリエアコン工事ogawa_reinetsuComment(2)こんにちは。GWも終わり、仕事モード全開です!・・・・とはいかず、連休ボケです。今回はエアコン工事における隠蔽配管工事のご紹介です。隠蔽配管工事は前にご紹介したことが御座いますが、今回は窒素ブローの施工例もご紹介いたします。今回の案件は弊社HPよりご依頼頂きましたお客様です、有難うございました。現場は練馬区でビルのワンフロア内です。現状ですが、ご覧のように機器を外した後の配管等のみが残っております。ドレンですが、この様に室内機付属のホースがそのまま付いています。この場合はこのドレンに接続するしかありません。既設配管ですが暫くこの様な保存環境であり、配管内の状態が不明です。配管内を簡易洗浄(窒素ブロー)いたします。窒素ブローとは既設配管内に窒素を送り込み、水分、油分、細かい異物等を配管外に排出する作業です。窒素ブローを施すことにより、配管内が現状よりクリーンになります。窒素を流すと配管内から油が出てきました、やはりやっておいて良かったです。続いて室内側の配管作業です。弊社では出来る限り可能であれば溶接工事をいたします。し保温作業をいたします。問題のドレンも無事接続出来ました。現状はご覧のようになっています。こちらも溶接にて配管延長作業をいたします。接続後、真空引きです。試運転前に、ドレンの排水テストをいたします。ドレンに問題がないようですので試運転をいたします。ご覧のように問題なく完了いたしました。古い配管を再利用際は窒素ブローをお薦めいたします。東京都渋谷区カテゴリ照明工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは。ゴールデンウェークが始まりましたね心地良い季節になりました、暫くは快晴が続くようです。今回は一般事務所の埋込型照明をLED照明器具にする交換工事です。既設照明は直管40W3灯タイプです。NNF43790LE9です。既存器具の反射板を外したところです。新規器具と既設器具を比べてみました。上が新規器具です、かなりコンパクトになってますね。新規器具を取り付けました。今回使用するランプです。LDL40S・N/19/25/です。明るさは2500lmです。FLR40形相当となります。従来ランプの明るさはWで表しますがLEDはlm(ルーメン)で表示します。ランプの取り付け方も従来と違いますのでご確認を!交換後です!点灯するとこのような感じになります。画像ですと分かりづらいですが、きれいな色で点灯しています。照明器具のLED化は初期費用はかかりますがランプの光源寿命は,40000時間ですのでランニングコスト的にはお勧め致します。ブログ検索」ブログパーツは、サービスを終了しました。