ドライバ」(以下、通信ドライバと呼称)です。オブジェクトについて説明します。プのオブジェクト用のメモリを経由して入出力されます。ブジェクト“aif01”を参照すれば温度センサの値が1対1で取得できることになります。温度センサの値の最大値を取得したい場合があります。取得して時間軸に沿って比較する処理を行う必要があります。オブジェクトとして扱うことができます。テム上で、“aif02”を参照することにより最大温度を取得することができます。擬似オブジェクトと呼んでいます。オブジェクトとして扱える様に拡張されています。制御プログラムは、ctlprgオブジェクトとして定義されます。印刷プログラムは、priprgオブジェクトとして定義されています。「オブジェクト登録」画面では、設定対象になっていません。制御プログラム」を参照して下さい。印刷プログラム」を参照して下さい。「システム環境メニュー」画面を表示します。システム環境メニュー画面(KaracrixBuilderPro-500Rの場合)ここで、“オブジェクト”ボタンを押すと「オブジェクト登録」画面が表示されます。バイナリオブジェクトの設定バイナリオブジェクトの設定を行います。オブジェクトIDが定義されておりシステム上では、このオブジェクトIDで参照します。ブジェクトIDの名称は通常変更することが出来ません。オブジェクト登録画面(1)オブジェクト名称の設定オブジェクトに名前を付けることができます。エータの性質に合ったユーザーの識別しやすい名称を登録します。“電灯スイッチ”のように設定します。オブジェクト名称の設定(2)バイナリフォーマットの設定バイナリオブジェクト(BI、BO)のフォーマット(ON/OFFなどの表示上の表現)を設定します。ブジェクトの状態が変化したときに、ここで選択したフォーマットで監視パネル等に表示されます。“フォーマット”欄を選択するとフォーマットの「選択」ダイアログが表示されます。ら使用目的にあったものを選択してください。表現文字列を追加することができます。バイナリフォーマットの追加」を参照して下さい。アナログオブジェクトの設定(1)オブジェクト名称の設定オブジェクトに名前を付けます。センサなどのアナログデバイスの性質に合った識別しやすい名称を登録します。温などは、“温室内温度”のように設定します。アナログオブジェクト名称の登録(2)アナログフォーマット定義アナログデータには整数型(AI.i)と実数型(AI.f)の2種類があります。有効数字が何桁必要であるかもオブジェクトによって異なります。います(詳しくはC言語の資料などを参照してください)。数型は、%6.1fとなります。ここでフォーマットを選択して登録します。アナログフォーマットの登録(3)アナログ単位の設定アナログのデータの単位を設定します。“単位”欄を選択すると、単位の「選択」ダイアログが表示されます。この中に必要とするものがない場合は、単位の文字列を追加することができます。アナログ単位の追加」を参照して下さい。アナログ単位の設定(4)アナログの上下限値の設定アナログデバイスの取る上限値、下限値を入力します。取得データをアナログオブジェクトにマッピングするときのデータのレンジに依存しています。プログラムに0〜1000の変換値として取得されているとします。あれば、上下限値は、0〜100に設定する必要があるわけです。“上限値”欄を選択すると数値入力ウィンドウが表示されますので上限値を登録します。イメージオブジェクトの設定(1)オブジェクト名称の設定オブジェクトに名前を付けます。“オブジェクト名”欄に識別しやすい名称を登録します。