一般住宅から法人・業務用まで。東京都武蔵野市カテゴリアンテナ工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは。8月は忙しく、工事ブログのアップが出来ませんでした。9月も半ばで夏もいよいよ終わりに近づいているようですね。今回は天カセ型マルチエアコンの施工例をご紹介いたします。現場はデザイナーズマンションの1室です。現状ですが、2LDKの間取りに3箇所室内機が付いています。室外機でポンプダウンを施し室外機、室内機を撤去致します。今回の入替えでは、2.2kwが2台、2.8kwが1台なのですが、2.2kwタイプは開口や吊り位置は既設機器と同寸法なので容易ですが、2.2kwタイプは大きく開口、吊り位置が違いますので加工が必要になります。縦寸法の開口を広げます。吊りボルト位置も違うので、アンカーを打ち直します。続いて配管、ドレン管を手直しし、室内機を設置します。室内機を3台設置後、室外機の設置をします。室内機パネルを取付ます。小さいため開口が露出してします。今回の工事は既設機器も三菱電機でしたので比較的容易な工事となりました。ブログ検索」ブログパーツは、サービスを終了しました。