一般住宅から法人・業務用まで。東京都江戸川区カテゴリエアコン工事ogawa_reinetsuComment(0)今回はエアコン室外機の配管補修&ガスチャージをご紹介致します。現状ですが、マンション外壁補修の際、ベランダに設置されている室外機を動かしたところ、配管が外れガスが放出してしまったとのことでした。室外機を見ると3分の配管がナットを残したまま外れていました。作業を開始致します、まずフレアの再加工をし室外機に再接続をします、この際、フレアナットを新しいものに交換します。続いて真空引き作業をです、今回は室外機内全体も真空引きするので通常より長く真空引きをかけます。真空度に達したら針が戻らないか暫く停止させてます。続いてガスチャージをします。室外機銘版に記載されている量(0.87kg)をチャージします。チャージの際はハカリを使用し正確にチャージします。規定量をチャージ後、試運転を致します。ガスチャージ作業のご紹介でした。防犯設備士は3年更新となり、3年後に更新講習があるようです。ブログ検索」ブログパーツは、サービスを終了しました。