京都府は宇治市にてアウトランダーPHEVの充電設備としてパナソニックのWK4422Sを設置とコンセントの増設工事をさせていただきました。同じ宇治市ということで私達のことはご存知いただいていたとのことで、EVコンセントの工事を頼むキッカケに電気工事をしているEテックスならコンセントの増設工事もうまく工事していただけそうということでご依頼いただきました。ありがたいお言葉です是非お任せ下さい!(^^)!EVやPHV車を充電するには様々な充電コンセント(EVコンセント)がありますが、今回お選びいただいたWK4422Sは200V充電用のコンセントで、充電ケーブルの盗難やいたずら防止のカバー付きタイプになっています。車に付属している充電ケーブルも高価なものなので、イタズラや盗難は心配ですよね?こちらのWK4422Sなら充電ケーブルコンセントを差し込んだ状態でカバーをして鍵や南京錠をすればコンセントの抜き差しができないので、盗難防止になり安心です。コンセントの上には手元スイッチも一緒に設置させていただきました。車に充電コネクタを抜き差しする際、コンセントに充電ケーブルを抜き差しする際にコンセントのスイッチをOFFにしていただくことで、より安心して充電コンセントをお使いいただけるように基本セットで設置させていただいています。今回設置させていただいたWK4422Sというコンセントに限らず、電気自動車用の200Vコンセントを新たに設置する場合には、新しい配線工事が必要になります。新しい配線は分電盤(ブレーカー)に電気自動車用の漏電ブレーカを取付けて、ブレーカからEVコンセントまで200V用の配線で、VVFの2.6mmという電線を使用して配線します。電気工事は電気設備基準を元に三菱自動車などの推奨工事方法で行っています。参考(三菱の充電設備の工事について)今回はこちらの分電盤に専用の漏電ブレーカを取付けます。何が専用かというと、通常の漏電ブレーカに比べて感度の高いものを使用しています。これは、車に充電するという使用目的から、車が濡れていたりなど一般の家庭用の機器に比べて漏電などを起こす可能性も考えれられるため、漏電した際に専用のブレーカが先に感知して電気を遮断し、家の大元の漏電ブレーカが落ちてしまわないように、こういった漏電ブレーカ(ELB)を取付けています。これも推奨工事を基準として、この工事方法を行っています。次はこの分電盤から、ユニットバスを利用して床下に配線を導き、床下を配線を止めていき、EVコンセントに近い位置まで配線をしていきます。近い位置で壁と基礎の隙間を利用して配線を屋外に出します。屋外に出たところからはPF管という保護管に入れて、EVコンセントまで導きます。次はEVコンセントを壁に取付け、配線をつなぎ、手元スイッチを取付けます。こちらのWK4422Sを設置させていただく際は、EVコンセントと手元スイッチが綺麗にまとまるように専用の配線ボックスを使用しています。コンセントの周囲は防水コーキングで処理しています。これでWK4422Sの設置完了です。コンセントの増設工事(2ヶ所)今回はEVコンセントの設置工事と同時工事で、コンセントの増設工事もさせていただきました。お悩みとして、オイルヒーター(デロンギ)を使われていて、説明書の推奨の使い方として、「専用のコンセントをお使い下さい」とのこと。専用のコンセントは設けていない。安全面やブレーカが落ちてしまうのも心配ということでご依頼いただきました。オイルヒーターを安心してお使いいただくために専用のコンセントをブレーカーから新たに配線させていただきました。1ヶ所のコンセントの増設はリビングのコンセントの差し込みの数が少ないとのことでテレビや電話などを1ヶ所からタコ足で分岐しているので、差し込みを増やしたいというご要望でした。分岐タップなども安全性は上がっていますが、タコ足配線は火災の原因にもなりますのでできる限りタコ足はしない方がいいです。こちらは、近くのコンセントから配線を分岐させていただき、新しいコンセントを設けさせていただきました。コンセント問題は、色々なお住まいでも共通のお悩みですね。新築の際に考えてコンセントを配置しても、実際に住んでみると他にも欲しいところができたり、家具の配置によっては予想していたコンセントが使えなくなったり、コンセント問題などこにでもある大きな悩みです。工事時間は9時~12時の約半日で完了しました。N様もご納車を楽しみにされたいましたが、ご納車はまだなので充電していただくのが楽しみです。コンセントも非常に喜んでいただけました。オイルヒーターも専用のコンセントでブレーカが飛ぶ心配もなくなり、増設したことで安全に快適になりました。N様、この度はEテックスにご依頼いただきありがとうございました。今後もお住まいのお困りごとなど何でもお気軽にご相談いただければ幸いです。コンセントの増設工事もお任せ下さい。「コンセントをここに増やしたい!」そんなご要望はございませんか?リフォーム工事の際には、ここにコンセントが欲しかったとコンセントを増設させていただくことがほとんどです。リフォームをしなくてもコンセントを増やすこともできます。コンセントの増設したい場所によりますが、隠蔽配線でもともと、そこにコンセントがあったかのようにコンセントを増やすこともできます。(場所によっては不可な場合、露出配線になる場合もございます。)そんなコンセントの増設工事など電気工事などでお困りの際は是非お気軽に下記問い合わせフォームやTELよりご相談下さい。:0120-009-820まずはお気軽にご相談下さい!(^^)!※不在時には後ほどこちらから折り返しのご連絡をさせていただきます。9時~20時頃まで電話対応可能です。平日・土日もご連絡受け付けています。「詳しい話を聞きたい。」、「見積りをお願いしたい。」などお気軽にご相談下さい。メール:etex@maia.eonet.ne.jpFAX:0774-29-5020フェイスブック:https://www.facebook.com/etex2002「友だち追加」ボタンより簡単にLINEで相談できます。地域によっては別途交通費をいただく場合があります。25フリーダイヤル0120-009-820タップすると電話ができます9時~20時頃まで電話対応可能です。平日・土日もご連絡受け付けています。※不在時には後ほど折り返しのご連絡をさせていただきます。「詳しい話を聞きたい。」、「見積りをお願いしたい。」などお気軽にご相談下さい。メールでのお問合せはこちら各種SNSにて情報発信中。主な工事対応エリア一部地域では出張費が必要となる場合もございます。ついては地域を限定しております。工事ご対応できない場合もございますのでご了承お願いいたします。オール電化「売りっぱなし撲滅!」を胸に創業17年施工実績3,000件以上のお客さま満足度NO.1の会社です。メーカーのお取扱いをしています。LINE、TEL、メールなどお気軽にご相談下さい。平日・土日もご連絡受け付けています。ヒートポンプの内部から水漏れで故障で修理は不可能に。LINE@YouTubeInstagramFacebookHOMEお問合せLINETEL。