一般住宅から法人・業務用まで。東京都世田谷区◆カテゴリ電気工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回は防火ダンパーに付いている温度ヒューズの交換作業をご紹介致します。今回の案件はリフォーム会社様よりのご依頼です、有難うございました。現場ですが、集合住宅の一室で火災がありその復旧電気工事の御依頼で防火ダンパー関係も弊社で行うことになりました。ご覧の様に、火災の影響でベントキャップ内の防火ダンパーが閉じてしまっています。防火ダンパーの役割は火災の延焼を防ぐのが目的ですので、ある温度になると設置されている温度ヒューズが溶け、上記のように閉じた状態になります。下記が温度ヒューズです、ヒューズには設定温度がいくつか存在します。一般的には通常換気扇が72°C、厨房等が120°Cです。防火ダンパーには「バタフライ式、回転式」などがあり、それぞれで使用するヒューズの形が異なります。今回は回転式の防火ダンパーです。こちらが今回溶けてしまった温度ヒューズです。作業を開始します、ダンパーの上部のフックにヒューズをひっかけます。続いて下にフックに温度ヒューズを引っ掛けるとご覧の様に、ダンパーが開きます!3箇所の温度ヒューズを交換して作業完了となります。以上で防火ダンパーの復旧工事か終了しました。弊社では換気扇に伴う防火ダンパーの交換や温度ヒューズの交換も承っております。東京都杉並区◆カテゴリエアコン工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、まだ5月ですが毎日暑い日が続きますね。今回はシーズン前に行うことをお勧めするエアコンクリーニングの作業をご紹介致します。当該エアコンは2009年製で今年で設置後9年目のものです。今回の案件は物件オーナー様よりのご依頼です、有難うございました。続いて養生シート、清掃用アッパーを取り付けます。これによって周囲のへ水滴の飛び散りを防ぎます。熱交換器(アルミフィン部分)には専用の洗浄剤を使用します。吹き出しルーバーにも別の洗浄剤を使用して汚れを落とします。洗浄剤はかけた後は暫く時間をおきますので、その間にパネルとフィルターを清掃します。パネルとフィルターはかなり汚れています。フィルター、パネルに洗浄剤をかけ清掃していきます。続いて本体のすすぎ洗をします。すすぎ後は暫く乾燥させます。乾燥が遅い場合はブロアーにて水滴を飛ばします。乾燥後、アルミフィン部分に専用消臭除菌剤をスプレーします。熱交換器はご覧の通りピカピカです。ファン部分も綺麗になりました。カバーを戻して、運転確認をします。来月は関東も梅雨入りし、湿度が上りジメジメします。エアコンを使用しだすタイミングかと思われます。長い間エアコンクリーニングしていない状態で使用してますと、埃、カビ、雑菌等が発生する可能性が御座います。東京都杉並区カテゴリ換気扇工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回は三菱電機製の中間ダクトファン設置工事例をご紹介致します。今回の案件は弊社HPよりご依頼頂きました、有難うございました。現状ですが、既設中間ダクトはNational製FY-18DZ1が取付されています。現在の状態では脱着が困難です。そこで今回は、既設450口の点検口を600口の点検口に拡張する施工を致します。拡張後は天井裏下地の補強工事も行いました。続いて既設機器を取外します。今回設置する中間ダクトファンは三菱電機製V-15ZMC6です。Panasonicでも後継機種があるのですが、寸法的に取付が困難ですので今回はこちらのモデルを選定しました、風量もほぼ同等です。金物を使って既設ボルト位置を再利用致します。新しい機器を取り付けます。試運転をし、各吸込み箇所で確認します。点検口を戻し作業完了となります。ご覧の通り綺麗に収まりました。中間ダクトタイプで換気するシステムはまだまだ多く存在します。「吸込みが弱くなった、本体から異音がする」等の症状が御座いましたら一度弊社にご相談下さいませ。ブログ検索」ブログパーツは、サービスを終了しました。