Corporation本体側(警戒時及び作動時)スプリンクラー配管は、スプリンクラーヘッドで封止され、警戒圧で加圧されています。火災が発生すると、スプリンクラーヘッドが作動し、二次側の圧力が下がります。一次側二次側の圧力差によりジスクが上昇し、ハンガーピンが回転します。検知部(警戒時及び作動時)ハンガーピンに取り付けられている作動プレート1により、作動プレート2が抑えられているため、作動プレート2は回転せず、リミットスイッチは作動しないため警報を発しません。ハンガーピンの回転によって作動プレート1が回転し、作動プレート2の抑えがなくなります。作動プレート2は錘の自重により回転しロータリーダンパーによる遅延後、リミットスイッチを作動させ警報を発します。(100A)と比較して質量が9kg減、さらに面間寸法は45mm短縮し、配管施工性を大幅に向上。作動弁型の採用により他系統からの排水による誤報が発生しない構造。警報信号の入・切スイッチバルブ本体、内外面に「カチオン電着塗装」を採用。外部環境による外面腐食、および錆などによる内面腐食や固着から本体を守ります。施工時やメンテナンス時において、警報信号を受信器へ出力したくない場合、スイッチ操作により出力停止できます。