水は使用しますか?当社の乾式負荷装置は、一切、水を使用しません。特殊な発電機ですが試験はできますか?ディーゼル・ガスタービン・UPS等様々な発電機でご利用になれます。電圧は200V/400Vから3300V/6300V/6600Vは勿論、13,200V以上の特高試験にも対応しております。3φ6600V/3300V(6900V、6300Vも対応できます。1φ負荷も対応できます。400V/200V(480Vも対応できます。1φ負荷も対応できます。容量、電圧も含めて御相談ください。運転中、排気の温度はどれくらいですか?容量により異なりますが、80~200°C程度とお考え下さい。屋外で使用できますか?基本的には屋外で使用ください。(但し、豪雨、台風時等は除きます。)室内で使用する際は排熱に注意し、十分に換気するようお願いします。室内に設置できますか?十分な換気量があれば可能です。発電機の容量が大きいのですが何kWまで試験できますか?当社には最大32,000kWの負荷試験実績がございます。連続使用はできますか?連続使用時間の制限はありません。(但し装置寿命には影響します。高圧試験機は保守・メンテナンス契約他、諸条件の合意の上で販売いたします。紹介されている製品以外の仕様でも製作することはできますか?あらゆる仕様の負荷装置を、自社にて設計から製作まで行なっております。見積依頼はどうしたらよいのでしょうか?「当社フォーマット」に記入のうえ、メールにて送信ください。非常用発電機ってなんですか?消防設備に必要なスプリンクラーや消火栓・ポンプなどを動かす動力電源をいいます。非常時に消防設備が稼働できるか、試験をして確認するのが負荷試験です。この点検は義務ですか?任意ですか?消防法により年に1回、非常用発電機の定格出力の30%以上の負荷をかけた点検を行うよう義務付けられています。3ヶ月に1回は無負荷で起動運転をしていますが、消防法ではダメですか?それは電気事業法の無負荷(空ふかし)運転であり、自動的に非常電源に切替るかの確認点検です。消防法では実際に非常用発電機の定格出力の30%以上の負荷を30分以上かけて試験を行うことが義務付けられています。試験を行わないとどうなるのでしょうか?実負荷をかけて点検をしないと、非常時に発電機に負荷がかかった場合、作動しないか火災を起こす危険があります。消防法に違反するため消防法令罰則が適応されます。(罰則例:30万円~1億円。FAX:03-5635-7771担当:本(モト)営業時間:平日9:00〜17:00までメールでのお問い合わせ・お見積もり下記フォームにお問い合わせ内容をご入力の上ご連絡ください。ダウンロードの上、分かる範囲で結構ですので記入をし、メール添付でeigyou@ttmrk.co.jpまでお送りいただくか、FAXにてお送り頂けますと正確なお見積もりをお出しできます。お問い合わせいただいた内容によっては回答までに時間を要する場合があります。※必須項目は必ず入力してください。