ダクトバーナー内部はセラミックファイバーで断熱施工してあり外部には殆ど熱を逃しません。表面硬化剤の施工により耐風速性に優れております。■安全性ダクト内で完全燃焼するよう、設計、製作したバーナーで空気比が大幅に増減しても安定した燃焼を得ることができます。炎の監視システムは、フレームロッド又は紫外線検知器により、燃焼監視をし、安全を期しております。全ての機器をパッケージタイプにまとめてあり据付作業は簡単に行えます。天然ガス、プロパンガス、ブタンガス等あらゆるガスに対応し得る機能を有しています。■メンテナンス分解、組み立てが容易に行えるよう、ブロック化しているため、保守点検が簡単です。して使用する場合[A]送風ダクトとダクトバーナーの接続は15°以下の勾配で接続してください。接続する勾配が15°を超える場合はダクト内で過流が発生し騒音及び圧力損失が大きくなります。[B]ダクトバーナーは送風機の吸込側に設置します。ダクトバーナーのガス配管口径、送風機の能力は炉内圧力0Paで設計しております。したがって、送風機出口に取付し炉内圧力がかかる場合は、その能力が出ない場合がありますので設置にはご配慮願います。(炉内圧がかかる場合はご指示ください)※接続寸法B=3E[C]ダクトバーナーを空気ダクトの曲がり付近に取付ける場合は、左記の方法で施工してください。A=3×Eガイド板は空気の流れを円滑に行い圧損を少なくするために設けます。特殊燃料ドットコムあらゆる再生・廃油燃料、バイオ燃料、ジャトロファ燃料等のバーナー活用情報サイトです。高砂バイオマスボイラ。0120-060504キーワード検索お探しの燃焼機・部品は?。