一般住宅から法人・業務用まで。東京都練馬区★カテゴリエアコン工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回ダイキン製ハウジングエアコン天カセ形の更新工事をご紹介致します。今回の案件は管理会社様よりのご依頼です、有難うございました。既設エアコンは同じダイキン製F32ACVです。こちらの入れ替え工事となります。既設エアコンの取り外しから始めます、室内側は周囲を養生致します。既設エアコンと新規エアコンの開口部は同じですが、吊り位置違うためアンカーを打ち直します。吊りボルトを取付たら室内機を設置します。室内側の配管等を接続後、室外機を取付ます。天カセ形の場合は基本的に既設配管を再利用しますので、フレア加工は慎重に行います。真空引き後、試運転を致します。以上で工事完了となります。施工時間の短縮にもなります。天カセ形エアコン工事のお見積りは無料で御座います。武蔵野市◆カテゴリエアコン工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、久々のブログ更新です!繁忙期の間はどうしても更新が怠り気味になります・・・ようやく一段落しましたので、これから徐々に更新を増やす予定です。今回はルームエアコン工事と専用回路工事をご紹介致します。今回の案件はリフォーム会社様よりのご依頼です、有難うございました。現場は集合住宅のリフォーム現場で、エアコン電源の無い居室にエアコンと専用回路を設置します。既存の分電盤には空き回路が無いため、分電盤脇に新たにブレーカーBOXを取付けます。居室までの配線はモールを使用し仕上げていきます。続いてエアコンを取付けます、今回は室内配管カバーも設置します。ご覧の様に綺麗に収まりました、梁がある居室ではマンションダクトが有効です。今回の様に分電盤に空き回路ない場合でも分岐ブレーカーが増設可能な場合が御座います。中野区★カテゴリエアコン工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回は分岐ダクトチャンバーを後付する施工例をご紹介致します。今回の案件は弊社HPよりのご依頼です、有難うございました。既設天カセ形エアコンに分岐ダクトチャンバーを取り付け、風を送る作業となります。室内機周辺の天井ボードを外します、ボードはジプトーンのビス止めでしたので取り外しは容易です。こちらが分岐ダクトチャンバーです。ダイキン用KDJP55C80です。室内機側板を切り離します。チャンバーの取り付けです、吹出口周り、チャンバーに付属の保温材を付けます。続いてフレキダクトを取り付けます、ダクトは風神150Φです。続いて吹出口を作成します、天井を開口しグリルを取り付けます。グリルにダクトを接続します、最後に接続部をバンドで止めて完了です。上記の作業を3箇所行いました、既設エアコンはマルチエアコンでしたので、1台は2箇所、もう1台は1箇所にチャンバーを取り付けました。弊社では後付の分岐ダクトチャンバーの取り付けも致しております。練馬区◆カテゴリエアコン工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回はルームエアコン工事に於ける、室内配管カバーを設置する工事をご紹介致します。今回は案件は、弊社HPよりご依頼頂きました、有難うございました!ご依頼内容ですが、「室内機を本来の設置位置では無く、別の場所に設置したい」とのご希望です。配管等は室内配管カバーを使用したいとのことです。室内機設置は慎重に取付なければなりません。配管経路の勾配があまりとれず、室内機を斜め天井ぎりぎり上に設置し勾配を稼ぎます。室内機を取り付けたら壁面に穴空け作業をし、室内配管カバーを設置していきます。引き続き配管作業を行います。配管作業後、カバー上部を取り付けます。コーナーの一部は直角では無いため、フリーコーナーを使用します。肝心の勾配も後半部分で稼げました。室内機の下に扉がくるのですが、ギリギリでかわせました。排水テストも問題御座いませんでした。続いてコンセントの延長工事を行います。既設専用コンセントからすべてモール仕上げで施工します。以上で作業完了となります。ご覧の様に室内配管カバー、モールと綺麗に仕上がりました。弊社では室内配管カバー作業も得意としております。今回の案件は以前に弊社HPよりご依頼頂きましたお客様のリピートです、有難うございました。現状ですが、既設ガスエアコンが設置してあり、こちらを撤去してエアコンを取付ます。配管穴が下にあるため、室内配管カバーを使用いたします。既設ガスエアコンです、こちらを撤去します。ガスエアコンを取り外し後、新規室内機を取付ます、また同時に配管カバーも取付ます。取付を完了した状態です、2台設置致しました。エアコン用専用回路が必要な為今回は分電盤交換工事も同時に行いました。既設分電盤はヒューズタイプな為、現状ではアンペア変更等が出来ません。既設分電盤の配線を外して、分電盤を撤去します。新規分電盤を取付ます。上記の通り、綺麗に収まりました!今回の様に、配管穴が室内機と離れていても工事は可能です。分電盤が古い場合は同時工事をオススメ致します。ブログ検索」ブログパーツは、サービスを終了しました。