エム・システム技研*一部表示できない項目がございます。詳細につきましては仕様書PDFをご参照ください。・オプション仕様により加算あり。コード:R6S-YS211は下記よりご選択下さい。無記入:なし/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。・コンフィギュレータソフトウェア(形式:R6CON)コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。電源表示ランプ:緑色LED、仕様は取扱説明書をご参照下さい。出力動作は、ディップスイッチの設定により、出力クリア(出力を-15%に固定)、出力保持(前回正常受信データ)またはPCの設定を選択できます。断線すると出力信号の異常を検出します。このとき、状態表示ランプが赤色点滅(0.5秒周期)し、PLC等に異常のフラグがセットされます。(出力断線検出機能は、ファームウェアバージョンV2.00以降に対応しています。設定方法については、取扱説明書をご参照下さい。株式会社エム・システム。