お風呂からあがって換気扇のスイッチを入れましたがいつものように動いている音がしないんです。賃貸の部屋に住んでいて、換気扇は天井にはめ込んであるので中がどうなっているのか分からないし、カバーなどを外してみていいのかもよく分かりません。自分でどうにかできるものでしょうか。電気屋さんにお願いした方がよいですか。当社HPのご利用まことにありがとうございます。ご回答させていただきます。確認していただきたいのですが、(確認1)スイッチの上もしくは下にこの換気扇のスイッチON-OFF時に点灯するランプはありますか?あるときは、その点滅の状態を確認してください。点灯しなければならないときに点灯しないだとか、ランプの光が半分になっているとか、確認お願いします。(確認2)スイッチ部分を強く押すと換気扇が回りませんか?この状態のときは、スイッチの故障です。電気店に修理を依頼してください。スイッチの交換でしたら3,500円ほどでOKです。(確認3)少し危険ですが、換気扇のふたを開けてスイッチONの状態で、すこし換気扇の回転部分を回してください。手を加えるだけで結構です。力を入れてまわそうとすると大変危険です。棒などで少し押してやる程度でOKです。これで回転しだした場合は換気扇モーターの寿命です。賃貸ですので大家さんに相談してください。場合、大家さんや管理者の方の負担となるようです。確認1の場合は、ランプの具合によって判断が必要ですご連絡お待ちいたします。Re:浴室換気扇のことで相談した〇〇です。お返事ありがとうございました。スイッチの下にランプがありますが、これはいつも通り換気扇が動いている時は消えて、動いていない時に点きます。(もっとも今は動いていないのですが、スイッチを押す度にちゃんと変わっています。)動かなくなってからはランプが点いている状態にしています。それから、何度か強く押してみたのですがやはり動きません。トイレの換気扇と一緒に動いているのですがトイレの方のスイッチも同じで、どう押しても動きません。カバーを外してみましたが、どこが回転部分なのか分かりにくく手が届きにくいので自分で動かす方法は試すのが難しいです。管理会社に連絡してみた方がいいでしょうか。Re:Re:メール確認しました。トイレの換気扇も浴室換気扇同様回らなくなったのでしょうか?2つ同時に故障するとは考えにくいので配線系統の故障のようです。トイレのスイッチもしくは浴室のスイッチのどちらでもON-OFF出来るようになっているのでしょうか?それでしたら、3路スイッチという方法をとっています。この場合、どちらかのスイッチが故障すると両方とも働かなくなることがあります。ブレーカー等落ちていませんでしょうか?配線の不良でしたら、火事の原因になりますので早急に管理会社または大家さんへ連絡してください。プロジェクターの画像がちらついた後真っ暗になる。