小勢力回路について小勢力回路について主に弱電流でテストによく出題されます。今回は内容を少しだけ濃いめにして説明します。電線は電話線などの弱電流電線やガス管・水道管と接触しないように工事します。ガス管などが接近していたり、交差するような場合には10cm以上離します。その他、ケーブル工事などでは、接触しなければ大丈夫です。ガス管の間に絶縁性の高い材料を入れたり、絶縁管に収める場合は適用されません。小勢力回路についてイラストをご覧ください。1番より順に説明します。1絶縁変圧器の一次側の対地電圧は、300V以下です。2絶縁変圧器を使用します。3電線は、直径0.8mm以上の軟銅線を使用します。5電線は、絶縁電線・ケーブル・コードを使用します。小勢力回路は、最大電圧60V以下で使用されます。絶縁変圧器の二次側で架空配線の場合には、直径1.2mm以上の硬銅線を使用します。』が、出題されやすいようです。臨時配線についてイベント・ライブ会場の照明などで、使用する期間が短い配線工事のことを指します。屋外用ビニル電線を除く絶縁電線を使用します。建築現場では、漏電遮断器を取り付けます。使用電圧は、屋内で300V以下・屋外は150V以下です。使用期間は、工事完了日から4か月以内です。離して設置しなくてもいいです。使用電線はケーブルです。使用期間は、ケーブルをコンクリートに直接埋設する場合は、工事完了日から1年以内です。使用電圧は300V以下です。(1)エントランスキャップとターミナルキャップFacebookでシェアするTwitterでつぶやくはてブするgetpocketでシェア過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。して、無料で過去問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。アプリ)から無料でご利用いただけます。サイトマップ学習履歴の保存や、評価の投稿、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。]ボタンを押してください。パスワード※パスワードを忘れた方はこちら※新規会員登録はこちらログアウトしてもよろしいですか。]ボタンを押してください。