貯蔵タンクの事故は世界的に見ると少なくなく、かなりの頻度で起こっています。タンク火災、2006年英国バンスフィールド火災事故などはタンク構造や消防活動を見直すきっかけになりました。ここでは、貯蔵タンクの事故や関連情報を紹介し、これからの危機管理の参考になることを期待して開設しました。今回は、2016年8月26日(金)、米国カリフォルニア州ロサンジェルス郡カーソンにあるテソロ社のロサンジェルス製油所にある硫黄タンクで爆発が起った事例を紹介します。Inc.)のロサンジェルス製油所である。テソロ社ロサンジェルス製油所は38万バレル/日の精製能力を有する大型製油所である。発災のあったのは、製油所のプラント内にある硫黄タンクである。2016年8月26日(金)午後1時頃、ロサンジェルス製油所にある硫黄タンクで爆発が起った。発災に伴い、製油所の自衛消防隊が対応に出動した。ロサンジェルス郡消防署に製油所からの緊急連絡が入ったのは、8月26日(金)午後1時20分頃で、消防隊とハズマット隊(HazMat)がただちに出動した。爆発によってタンク屋根に裂け目ができ、そこから大気へ硫黄ベーパー(二酸化硫黄と硫化水素)が放出された。タンクの保温材の箇所から火災も発生したが、すぐに火は消された。製油所では、タンクから立ち昇る“水蒸気プリューム”を止めるための作業に努めた。事故に伴う死傷者は出なかった。ロサンジェルス郡保安官事務所は、施設から1/4マイル(400m)以内に住む市民に避難勧告を出した。製油所前を通るアラメダ通りの一部区間が数時間にわたって閉鎖された。避難勧告によって4つの会社が操業への影響を受けた。プラント近くに住む市民からは懸念の声が聞かれた。近所に住む主婦のひとりは、「小さな子供がいるので、ぜんそくや大気汚染などの問題は非常に心配しています」と語っている。8月26日(金)午後6時に避難勧告は解除された。交通遮断されていたアラメダ通りの閉鎖も午後7時に解除された。製油所は大気質のモニタリングを行い、大気へ放出された化学物質のレベルは住民への重大な毒性を有するものでないと、テソロ製油所は発表した。避難勧告は予防措置として出されたものだと、郡当局は発表した。空撮によるビデオ映像を見ると、タンクまわりの地面上には破片が散乱しており、事故の激しさを示している。硫黄タンク1基が爆発によって屋根の一部と保温材を損傷した。このほかに被災した設備はないとみられる。事故に伴う死傷者は出なかった。地元の住民に避難勧告が出されたほか、製油所構外の公道が、一時、交通遮断で閉鎖された。事故原因は調査中である。発災に伴い、製油所の自衛消防隊が対応に出動したほか、ロサンジェルス郡消防署の消防隊とハズマット隊(HazMat)が出動して対応した。爆発後にタンクの保温材の箇所から火災も発生したが、すぐに消された。サウス・コースト大気質管理部は発災場所まわりの空気質のモニタリングを実施した。有毒化学物質の有害レベルは確認されていないと、当局は語った。テソロ社ロサンジェルス製油所は、発災のあったタンクを除いて通常どおり操業している。「カリフォルニア州」は、米国西部の太平洋岸に位置する州で、人口約3,880万人である。州都はサクラメントである。County)は、カリフォルニア州の南部に位置し、郡都であるロサンゼルス市があり、人口約990万人の郡である。「カーソン」(Carson)は、ロサンゼルス郡の南に位置し、ロサンゼルス市街地から南へ21kmのところにある人口約92,000人の都市である。進出してきた石油会社である。テキサス州サンアントニオを本部にして、現在は7つの製油所(精製能力89.5万バレル/日)と約600の販売店を所有し、約6,000名の従業員を擁している。テソロ社は、2013年にBP社からカーソン製油所とARCOブランドを買収した。現在、カーソンとウィルミントンにある2つの製油所を統合したロサンジェルス製油所36万バレル/日の精製能力を有するほか、1920年代に創業されたプラントの近代化への改造投資を行っている。発災のあったプラント名は明示されていないが、硫黄回収装置と思われ、発災タンクは溶融硫黄の貯蔵タンクとみられる。(硫黄回収プロセスの例は下図を参照)グーグルマップによると、発災タンクの直径は約16mであり、高さを8mとすれば、容量1,500KL級のコーンルーフ式タンクと思われる。隣接タンクも同じ大きさと見られるが、発災タンクでは屋根に補強用のリブ材が設けられている。事故前のグーグルマップでは、この補強用リブ材は無く、なんらかの理由(例えば、屋根の減肉の仮補修など)で追加設置されたものである。この屋根構造によって爆発時に屋根の一部に裂け目ができただけにとどまったと思われる。屋根の強度が高すぎると、タンクのアップリフトで底板と側板の接続部が破断して、内部溶融硫黄の大量流出につながる可能性がある。硫黄タンクの事故はつぎのような事例がある。事故事例WEBラーニング「溶融硫黄タンク爆発事例」を参照。1994年12月、「硫黄貯蔵タンク無いで硫化水素が爆発し屋根を破損」なお、2014年6月に硫黄回収装置が爆発して、近くの貯蔵タンクに延焼した事例「中国南京市の製油所装置の爆発によって貯蔵タンクへ延焼」がある。爆発混合物の事故の対応を行う。最近は、日本でもハズマット隊を編成する消防署が出ている。このブログで紹介したハズマット隊の対応事故はつぎのような事例がある。今回の爆発事故は、硫黄タンクで最も注意しなければならない硫化鉄および硫化水素が関係しているのは間違いないであろう。原因は調査中であるが、気になる点は発災タンクの屋根に補強用リブ材を施されていることである。これが、事故の原因を誘引したことも考えられる。屋根の減肉を補完するためのものであれば、屋根板が相当腐食して開口や隙間ができていただろう。この隙間から空気が流入して、内部で生成していた硫化鉄が発熱し、硫化水素に引火した可能性もある。間違えれば、硫黄の大量漏洩になった可能性もあるように思う。負傷者がなく、住民への健康被害もなく、設備への被災も最小だったのは、幸いだった。このため、原因調査の結果は埋もれてしまうのではないかと危惧する。長期運転で経年劣化した設備に関する懸念事項は他社でも共通の悩みである。失敗を繰り返さないよう知見を公表されることを期待したい。本情報はつぎのインターネット情報に基づいてまとめたものである。今回の事故を見ていて、米国も変わったと感じました。メジャーといわれていた石油会社が製油所操業から撤退し、後発で出てきた会社に代わってきていることです。テソロという会社名は初めて聞きました。会社は変わっても、働いているひとは大方変わっていないでしょうが、技術の伝承が心配ですね。米国石油協会(API)のAPI規格は技術標準として世界に知られていますが、これはメジャーの石油会社が引っ張ってきたものです。今回の事故も米国の製油所らしくない原因のような気がします。今回の事故で発災タンクの屋根に補強用リブ材が設置されていますが、グーグルマップで見ると後から追加されたものだということに気がつきました。クイズで間違い探しというのがありますが、両方を何回も見ていたのに気づきませんでした。グーグルマップでこのようなことを地球の裏側の一般人が知ることのできる技術にしたのも米国なのですよね。