エム・システム技研*一部表示できない項目がございます。詳細につきましては仕様書PDFをご参照ください。・オプション仕様により加算あり。コード:D3-LR6-121、2は下記よりご選択ください。カードなどと併用する場合は使用できません。電源の2重化時は使用できません。無記入:なし/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。ケーブル(形式:DCN5)・専用回線モデム(形式:MOD1、MOD3□、MOD6、MOD7)・RS-232-C-IPコンバータ(形式:DT-1)・コンフィギュレータソフトウェア(形式:D3CON)コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。詳細は取扱説明書をご参照下さい。1mA機械的寿命:2000万回(300回/分)誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行って下さい。本器は1対1のテレメ・テレコンを実現するための通信カードです。第1スロットに実装された入力カードのデータは、相手局の第1スロットに実装される出力カードに出力し、第2スロットは相手局の第2スロットに出力します。同様に第16スロットの入力は、相手局の第16スロットに出力します。このため、相手局の同一スロットには、入力カードの場合は出力カードが、出力カードの場合は入力カードが実装されていなければなりません。相手局の同一スロットにカードが実装されていない場合も、同様にERR表示ランプが点灯し、RUN接点出力(警報)が開放となります(異常とし、警報を出しますが他のカードに対しては通常と同じように動作します)。デジタル入力カードとアナログ出力カード、アナログ入力カードとデジタル出力カードの組合せは異常としていません。入出力カード組合せ異常検出の条件は次の通りです。・正常:入力カード(マスタ局)、出力カード(スレーブ局)または出力カード(マスタ局)、入力カード(スレーブ局)・異常:未実装も含め上記以外の組合わせコンフィギュレータソフトウェア(形式:D3CON)にてスロット毎に入出力カード異常検出を設定することも可能です。詳細はD3CONの取扱説明書をご参照下さい。1枚のみ実装されている場合は、D3CONにて入出力カード異常検出を設定します。この場合、組合せ異常検出設定(SW6-4)は“OFF(あり)”に設定の上、D3CONにて設定して下さい。設定方法等の詳細はD3CONの取扱説明書を参照して下さい。上位通信カード(形式:D3-NE1、D3-NM1など)と組合わせて、PLCやパソコンにてマスタ局、スレーブ局の入出力カードのステータスが確認可能です。PCから各スロットの出力カードへの書込みを有効/無効にします。相手局の同じスロットにカードが実装されていない場合のみ設定可能です。それ以外の場合は正常に動作しませんのでご注意下さい。“ON(有効)”に設定して下さい。上位通信カードが実装されていないベースのD3-LR6は、“OFF(無効)”に設定して下さい。上位書込設定は使用しません。PCから書込み可能です。差し支えなければ、工場出荷時設定(OFF)の状態でご使用下さい。■RUN接点出力と表示ランプ●表示ランプ前面のランプは、側面のディップスイッチ(SW3-1)により2種類の状態を表示します。1回線の通信状態のみ確認したい場合(SW3-1がON)回線の通信状態を表示します。RUN表示ランプはデータ受信時に赤色に点滅し、ERR表示ランプはデータ送信時に赤色に点滅します。2組合せ異常検出、データ送受信などの異常を確認したい場合(SW3-1がOFF)RUN表示ランプは相手局から正常にデータを受信すると、緑色に点灯します。ERR表示ランプは相手局から正常にデータを受信し、入出力カードの内部通信が正常で、かつ相手局との入出力カードの不一致がない場合に消灯します。・相手局から正常にデータを受信できない。・相手局と入出力カードが一致しない。・入出力カードが全く実装されていない。・内部通信が正常に行えない。上記のような場合は緑色に点灯し、内部回路異常時は緑色に点滅します。通信(回線)異常と入出力カードの組合せ異常を検出します。入出力カードの組合せ異常検出はSW6-4にて無効に設定可能です。○入出力カードの組合せ異常検出が有効の場合(SW6-4がOFF)<ON条件>各スロットにて入出力カードの組合せが正常で、かつ相手局と正常に送受信している場合。<OFF条件>各スロットにて入出力カードの組合せが異常の場合。例)・相手局に入出力カードが実装されていない。・マスタ局に入力カードが実装されている場合でスレーブ局にも入力カードが実装されている。・マスタ局に出力カードが実装されている場合でスレーブ局にも出力カードが実装されている。注)通信中にモデムインタフェースカードをベースから取外した際は、タイミングにより相手局にて入出力カード組合せ異常を検出後、通信異常となる場合があります。モデムインタフェースカードを再び実装すると正常に通信を開始します。性能上、問題ありません。○入出力カードの組合せ異常検出が無効の場合(SW6-4がON)通信(回線)異常検出のみを行います。<ON条件>相手局から正常にデータを受信している場合。未通信検出時間は、D3CONにて設定可能です。通信速度を考慮して設定して下さい。(1局に入力を変化させ、相手局の出力が変化を開始するまでの時間)は、入力の変化と送信を開始するタイミングにより大きく変化します。マスタ局からスレーブ局への伝達時間(Tm_max)は、下記のような範囲となります。Tm<=Tm_max<Tm+Ts+Tm同様にスレーブ局からマスタ局への伝達時間(Tm_max)は、下記のような範囲となります。Ts<=Ts_max<Ts+Tm+Ts伝送時間の構成例において、2400bpsの場合の伝達時間を求めるとTm_max=0.41〜1.24秒Ts_max=0.42〜1.25秒となります。■デジタル入力の保持機能デジタル入力信号は、本器が相手局にデータを送信し、再度送信するまでの間にONとなったビットを記憶しています。このため、押しボタンスイッチなどを直接入力カードに接続することが可能となります(入力部に保持回路を設ける必要はありません。内部通信のための50ms以上の入力時間が必要となります)。保持データの再送は行いませんので、回線が不安定で通信異常が多発する場合には、正確に送信できなくなりますので注意して下さい。出力カードでは、新しいデータを受信するまで出力を保持しますので、伝送時間と同じON時間を確保することができます(ON時間は機器構成により大きく変化します。使用される機器構成の伝送時間を計算し、ON時間を確認して下さい)。株式会社エム・システム。