三井三池製作所ページ内を移動するためのリンクです。軸浮上式多段ターボブロワのページです。これに伴う地下階まで延びる配管類が不要となるため、防災上の設備強度が向上します。同様に磁気軸受を採用する、高速軸浮上式ターボブロワでは対応できない400kWを超える大型のターボブロワを必要とする大規模処理場の潤滑油フリー化のニーズに対しても応えることができます。省電力フロートマルチブロワは、磁気軸受の採用により、従来のすべり軸受を用いるターボブロワで必要であったバランス配管が不要となったことでブロワ効率が改善されました。IE3規格相当の高効率かご形電動機(磁気軸受型)と組み合わせて使用することで、従来の多段ターボブロワに比べ大幅な効率の改善を図っています。構成品数を従来の1/3に大幅削減しました。フロートマルチブロワの採用によって、軸受給油に必要だったシステムが不要となります。加えて、高性能かご形電動機を採用することで、システム構成品の点数が大幅に削減されるため、故障に強く信頼性の高いシステムを構築できます。減災の視点からもフロートマルチブロワの採用が有効です。多段ターボブロワの風量制御範囲が30〜100%であるのに対し、高速軸浮上式ターボブロワの風量制御範囲は45〜100%と狭く、多段ターボブロワから高速軸浮上式ターボブロワへの更新は、風量制御範囲が狭まります。フロートマルチブロワは既存の多段ターボブロワと同じ風量制御範囲であるためスムーズな更新、切り換えが行えます。高速軸浮上式ターボブロワは低圧(400V系)受電であるのに対し、フロートマルチブロワは高圧(3kV、6kV系)、低圧何れの場合もダイレクト受電が可能です。変圧器の新設が不要なため、建設費の削減にも繋がります。施工時間の短縮フロートマルチブロワはシステムの構成品が少ないこと、フラッシングが不要なことから施工時間を大幅に短縮することができます。AC440/3300/6600V-60Hz※1:電動機を合わせた総合の騒音値。※2:保護形式は全閉外扇形を標準とする。Readerが必要です。お持ちでない方は、ソフトウェアをダウンロードしてご覧ください。