京都市O様邸ご覧いただきまして誠にありがとうございます。Eテックスの武智です。本日は京都市伏見区でヒートポンプ配管の取替え工事をさせていただきました他社様で施工されたエコキュート。こちらの「ヒートポンプ配管から水漏れする」ということでお問合せいただき、ご訪問。水漏れしているのでお湯が使えない状態でした。小さなお子様もおられたのでお湯が使えないのはすごく不便です。無事に修理も終わり、お湯も使えるようになって大変喜んでいただけました。リフォームなどお湯が沸かない本日、お電話にてお問合せ。「エコキュートのお湯が沸かないな~と思って、外に出てみたらヒートポンプから水が吹き出していたんです。お聞きすると、ヒートポンプの配管から水漏れして、沸かしても沸かしても、お湯が漏れている状況でした。工事費用をお伝えして、早速現場に駆け付けました。紫外線で樹脂管が割れていましたご挨拶をして、状況を確認しました。ヒートポンプの配管が割れていたのです。配管がパックリと割れている状態でした。ヒートポンプの水漏れ原因は、ほとんどが同じ「配管の割れ」です。このような状態になるかというと、配管に紫外線が当たり続けて劣化してしまったからです。こちらの配管は樹脂管や架橋PE管と言います。この配管を使う上で一番注意しないといけないのが「紫外線」です。工事の際は保温材をかぶせていたのかもしれませんが、バンドでしばっているだけの状態でズレてしまったようです。タンク側は紫外線は当たっていませんが、保温材は同じようにズレていた状態です。配管は熱によって伸びたり、縮んだりします。伸びて、ズレて、紫外線でジワジワと劣化して、最終的に割れてしまったようです。日当たりにもよりますが、今回のO様邸は8年ほどで割れてしまったようです。保温材の施工時はズレないように、伸びても露出しないように施工する必要があります。保温材の施工は重要なポイントです。今回のような事例は劣化といってもすぐに割れるものではありません。定期的なアフターメンテナンスが行われていれば防げた劣化かもしれません。適切な施工と、アフターメンテナンス。この2つが重要ですね。ヒートポンプ配管の修理工事まずは、既存の配管を取外します。ヒートポンプの配管は2本あります。往き(タンクからヒートポンプ)戻り(ヒートポンプからタンク)割れていたのは片方だけでしたが、紫外線に長期間当たっていていずれ割れる可能性が高いので2本ともお取替えさせていただきました。配管は銅管にて施工Eテックスではヒートポンプ配管には銅管を主に使用させていただいています。銅管は紫外線を浴びても割れたりする心配はありません。劣化しないように保温材、遮光テープによって保護する必要があります。ロウ付けをしてタンク側に接続します。長さを調整してヒートポンプ配管側も接続。接続して、水漏れがないか確認した後は根元まで保温材で保護します。H94試運転時にリモコンを確認すると「H94」というエラーが出ていました。パナソニックのサイトで確認すると圧力異常検視のエラーのでした。ヒートポンプ配管の水漏れが原因でエラーが出ていたようです。エラーの解除方法は説明書に記載されています。一度ブレーカーを落として、1分後にブレーカを再度ONです。こちらで無事に解除できました。正常にお湯を作っていることを確認できました。お湯が全くない状態でしたので、このまま湧きあげをさせていただきました。ヒートポンプのドレンの点検その他の点検をしてるとヒートポンプの底から水がポタポタと出てるのを発見しました。点検を進めるとドレンが詰まっていることがわかりました。ドレンキャップを確認すると、ホコリでしょうか?黒いものがつまっていました。詰まっていたので流れるところがなくなって、ヒートポンプの底から溢れでてたという訳です。こちらを掃除して、ドレンホースも掃除させていただきました。ちなみに現在のパナソニックのエコキュートはドレンキャップの形状が変わって詰まりにくい構造に進化しています。O様、工事のご依頼いただき誠にありがとうございました工事時間は12時半~3時。試運転も含めて約2時間半でした。夕方に再度、ご連絡させていただいてちゃんとお湯が沸いてることも確認しました。工事後には、即日対応したことを大変喜んでいただきました。様々な工事がありますが、スピード対応に喜んでもらえたというのが何より嬉しいですね。工事のご依頼のキッカケをお聞きすると、ネットで検索してるとまったく同じような施工事例が掲載されていたことや、お客様の声がたくさんあったからだと教えていただきました。お役に立てた施工事例が、また他の誰かのお困り事のお役に立った。施工事例がたくさんの方のお役に立てているのも嬉しい限りです。O様、この度は工事のご依頼いただき誠にありがとうございました。お困りごとの際はお気軽にご相談下さい。25フリーダイヤル0120-009-820タップすると電話ができます9時~20時頃まで電話対応可能です。平日・土日もご連絡受け付けています。※不在時には後ほど折り返しのご連絡をさせていただきます。「詳しい話を聞きたい。」、「見積りをお願いしたい。」などお気軽にご相談下さい。メールでのお問合せはこちら各種SNSにて情報発信中。主な工事対応エリア一部地域では出張費が必要となる場合もございます。ついては地域を限定しております。工事ご対応できない場合もございますのでご了承お願いいたします。オール電化「売りっぱなし撲滅!」を胸に創業17年施工実績3,000件以上のお客さま満足度NO.1の会社です。メーカーのお取扱いをしています。LINE、TEL、メールなどお気軽にご相談下さい。平日・土日もご連絡受け付けています。ヒートポンプの内部から水漏れで故障で修理は不可能に。LINE@YouTubeInstagramFacebookHOMEお問合せLINETEL。