一般住宅から法人・業務用まで。東京都小金井市◆カテゴリ電気工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回はメーターボックスの交換工事をご紹介致します。今回の案件は管理会社様よりのご依頼です、有難うございました。既設メーターボックスはご覧のように角が割れてかなり傷んでいます。作業開始です!まずは既設メーターを取り外します。既設メーターボックスを外した状態です。BQKN8311WKです。長い・・・・(笑)ベースを取り付けたらメーターを戻します。横浜市港北区◆カテゴリ電気工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回は集合住宅の共用部電源用BOXの交換作業をご紹介致します。こちらの案件は管理会社様よりのご依頼です、有難うございました。現状ですが、ごらんの様にウォールボックスのカバー部分が取れてしまっています。一応、軒下ですがこのままでは危険です。今回使用するウォールボックスです、未来工業のものになります。既設ボックスを取り外します。既設ボックスから、SB,分岐ブレーカーを取り外し、新規ボックス内に移植します。ブレーカー類を取り付け後、壁面に設置します。一次側を接続して完了です。以上、ウォールボックス交換作業のご紹介でした。渋谷区◆カテゴリ電気工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回は漏電調査の案件をご紹介致します。管理会社様より「共用部電源の漏電ブレーカーが落ちる」の連絡があり調査となりました。事前に外部照明の照明のブレーカーをOFFにすると漏電は発生しないと報告があったのであとは不具合器具の調査となります。器具を開けてみると、内部に水が溜まってます・・・・ビンゴ!とりあえず器具を切り離し、改めてメガーで計測すると数値がかなり回復しました。いい値ではないので器具内部を水分をとり乾かします。測定すると、さらに数値が良くなりました!処理後、外部照明を点灯させたところ漏電ブレーカーも落ちず問題なく点灯しています。漏電を起こしてる器具が後継機種が適合しない為、建築側で封印するようです。以上、漏電調査のご紹介でした。文京区★カテゴリ電気工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回は分電盤の交換工事例をご紹介致します。今回の案件は弊社HPよりご依頼頂きました、有難うございました。現状です、既設分電盤はリミッター無し主幹50Aで分岐8回路、空き4回路となります。作業開始です、まずは既設分電盤の取り外しからです。それぞれの分岐回路にマーキングをします。回路構成は既設と同じです。新規分電盤を取り付けていきます、1次側に圧着端子を取付けます。分岐ブレーカーに各ケーブルを戻し、絶縁チェックをして完了となります。以上で工事完了となります。見た目もスッキリし、カバーもあるので埃等が盤内に入るのを防ぎます。杉並区★カテゴリ電気工事ogawa_reinetsuComment(0)こんにちは、今回は分電盤交換工事及び専用回路工事をご紹介致します。現場は築数十年の木造アパートです、内装リフォームが入るのでそれに合わせ電気設備も更新となります。現状ですが、エアコンは設置されていますが専用コンセントが無く、TV等用のコンセントも有りません。この2つの回路を新たに設置する工事となります。既設分電盤もご覧のように漏電遮断器も無く、分岐回路も2回路のみです。専用回路工事に伴って分電盤も交換します。交換工事後の分電盤です。専用回路ですが、コンセント設置場所までにひと部屋跨ぎで約15m程あります。露出配線ですが、できる限りモールで仕上げます。こちらは設置前の画像です。ご覧の様に綺麗に収まりました。回路もあと2回路増やせます。ブログ検索」ブログパーツは、サービスを終了しました。