収束に向けた道筋」をとりまとめ、同年7月19日に、「放射線量が着実に減少傾向となっていること」を目標とするステップ1を達成しました。1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップをとりまとめました。2013年11月18日、4号機使用済燃料プールからの燃料取り出し作業を開始しました。これに伴い、中長期ロードマップの第1期(ステップ2完了から2年以内に使用済燃料プールからの燃料取り出し開始)を前倒しして達成し、中長期ロードマップの第2期へ移行しました。状況について、以下のとおりお知らせいたします。水位を確認しながら、計画的(断続的)に実施していく。・原子炉内に燃料なし・2014年12月22日、使用済燃料プールに保管されていた全ての燃料の移動作業が終了。バイパス一時貯留タンクグループ1の当社および第三者機関による分析結果[採取日5月8日]については同等の値であり、ともに運用目標値を満足していることを確認。5月19日午前10時10分より海洋への排水を開始。同日午前10時13分に漏えい等の異常がないことを確認。※H4エリアIグループNo.5タンクからの漏えいを受け、同様の構造のタンクの監視を継続実施中。<最新のパトロール結果>5月18日のパトロールにおいて、タンクからの漏えいの兆候を早期に発見する目的で70μm線量当量率の測定を行っているが、測定箇所の上部で高所作業を行っていたことからパトロール員の安全確保のために測定を一部実施しなかった箇所を除き、新たな高線量当量率箇所(β線による70μm線量当量率)は確認されなかった。堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと(漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く)、汚染水タンク水位計による常時監視(警報監視)においても異常がないことを確認。H4エリアタンク周辺のサンプリングを継続実施中。<最新のサンプリング実績>前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。※H6エリアC1タンクからの漏えいを受け、H6エリアタンク周辺のサンプリングを継続実施中。<最新のサンプリング実績>前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。※1~4号機タービン建屋東側に観測孔を設置し地下水を採取、分析しており、2013年6月19日、1,2号機間の観測孔において、トリチウムおよびストロンチウムが高い値で検出されたことを公表し監視強化するとともに、1,2号機タービン建屋東側に設置したウェルポイントおよび集水ピット(南)から地下水をくみ上げ中。2013年11月27日に採取した2,3号機取水口間ウェルポイント北側における分析結果で全ベータが高い値で検出されたことから、計画的に2,3号機東側に設置したウェルポイントから地下水のくみ上げを実施。3,4号機間においては2015年4月1日、ウェルポイントからの地下水の汲み上げを適宜実施中。<最新の地下水移送実績>2013年9月7日から1,2号機東側に設置したウェルポイントおよび集水ピット(南)地下水を2号機タービン建屋へ移送中。1,2号機間護岸エリア地下水観測孔No.0-3-2でトリチウムが検出されていることから、2013年12月11日より当該観測孔からの地下水の汲み上げを適宜実施中。1,2号機間護岸エリア地下水観測孔No.1-16で高い濃度の全ベータが検出されていることから、2014年1月29日より当該観測孔近傍に設置した地下水汲み上げ用の孔(No.1-16(P))からの地下水の汲み上げを適宜実施中。<最新のサンプリング実績>5月18日に採取した地下水観測孔NO.1-17のセシウム134及びセシウム137の値については、前回値でセシウム134が検出限界値0.45Bq/L未満、セシウム137が0.60Bq/L(採取日5月14日)だったが、今回の分析値はセシウム134が42Bq/L、セシウム137が150Bq/Lと上昇。当該観測孔でのガンマ核種の濃度や全ベータ放射能および当該観測孔周辺の観測孔における分析値については、前回値と比較して有意な変動は確認されていない。NO.1-17の水を採取して再確認する。港湾内の分析結果において、前回と比較して有意な変動がないことから、現時点で外洋への影響はないものと考えている。今後も引き続き監視を継続していく。その他については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。※1~4号機建屋に隣接している井戸(サブドレンピット)の浄化試験をした結果、ピット内の溜まり水から放射性物質が検出されており、その流入経路としてフォールアウトの可能性があることから、新たに1~4号機建屋周辺に観測井を設置し、フォールアウトの影響について確認することとしている。<拡散防止対策>地下貯水槽No.1~3の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽No.1,2のドレン孔内に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を適宜実施中。<最新のサンプリング実績>前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。おいて、セシウム137の濃度が上昇した件について、1号機放水路立坑水の分析を実施。おいて、セシウム137の濃度が上昇したことから定期的に水質調査を実施しているが、5月13日に採取した2号機放水路立坑水の全ベータの値及びトリチウムの値が前回値と比較して大幅に高い濃度であることを確認。その後の分析結果は以下の通り。分析結果については、全ベータの値およびトリチウムの値が5月13日採取分と同様に高い濃度だが、低下傾向にあることを確認。引き続き、同立坑の監視強化を行うとともに、上昇原因について調査を実施する。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。Reader(無料)が必要です。