本装置は北海道(最低気温-20°C)での実績があり、地中に本体を埋設すれば、地温とエアーポンプの駆動圧力による発熱から、システム内は約+10°Cを維持できます。蒸発は非常に少なく、利用者から供給される「汚水」分が余剰となり、放流できる場所では、草木への散水が一般的です。(佐世保の展海峰が代表例です。牡蠣は広島県の名産でカキ殻が多量にあります、これを再利用しますので他社のシステムより安価になります。水道法及び厚生省通達により飲用は不可とされています。雨水を浄化し、手洗いに利用しているのが一般的です。(雨水利用システム)また、処理水は保健衛生上、手洗いにはできません。清掃・引抜きと、カキ殻の補充、活性炭の交換を1年に1回程度行って下さい。作業は簡単ですから地元の清掃業者で十分対応できます。カキ殻は炭酸カルシウムなので、溶けていきます。この溶けた分だけ、このネットに入ったカキ殻を追加投入します。濃縮しますが、トイレ洗浄に問題はありません。塩濃度の上昇も、毎年の清掃により低下します。貝の中でカキ殻が一番ギザギザが多く表面積が広いことと、接触材として重ね合わせた時にカキ殻の厚みが丁度良い空隙率(すきま)を作るためです。アクアメイクシステムは山地や北海道(最低気温−20°C)の実績があり、地中に本システムを埋設することが可能であれば、地温とエアーポンプの働きにより、アクアメイクシステム内は約+10°Cを維持できます。レベルの気圧での微生物の働きは若干低下しますが、し尿等によるBODの供給とエアーポンプによる空気の供給により、十分な水質浄化が可能です。冬季は1m以上の積雪が予想されるため、ソーラーパネルの防護措置をとる必要があります。ソーラーと風力発電によるハイブリッド発電を組み合わせた、電力供給が可能です。ロータリーエンジン等を利用することも可能です。現地条件に適したものをご提案いたします。閉鎖時の作業として、配管内部、ポンプ内部の引抜きを行ないます。使用開始時には、汚泥の引抜き清掃、機器類の作動確認、張り水等の試運転が必要です。