35m盤の五差路から2・3号機建屋へ向かう道路(2・3号機建屋側への下り勾配)脇の側溝に敷設されている耐圧ホースからの水の漏えいについて、調査結果の続報です。K排水路排水口の放射能分析結果(5月29日午後6時10分採取分まで報告済)に関して、その後に採取した水の放射能分析結果等を報告します。H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果(南放水口・排水路)[採取日:5月29日]http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/south_discharge_15053001-j.pdfK排水路排水口の全βは耐圧ホースから水の漏えいが確認された5月28日以降、5月29日午後2時に採取した試料において6,600Bq/Lを確認した後、減少傾向を示しております(5月30日午前4時5分に採取した試料で全β:450Bq/L)。おいては5月29日朝採取のデータにおいて過去最高値を更新した後、5月29日昼採取のデータにおいては同レベルで推移しております。(排水路出口付近)においては、いずれも検出限界値未満であること、および港湾口連続モニタの値に有意な変動がないことから、現時点では外洋への影響はないものと考えております。