A系のブースターポンプ付近から水が滴下していた件について、その後の状況をお知らせします。現場を確認したところ、滴下した水は当該ポンプメカニカルシール部からのリーク水であることが分かりました。メカニカルシール部には、リーク水を受ける養生を実施しておりましたが、滴下したリーク水が養生部以外に滴下していることを確認しました。滴下した水は、当該ポンプ周りの堰内(20cm×100cm)に1cm程度で溜まっており、滴下量は約2Lと推定しました。滴下した水については、午後3時45分に拭き取りを完了しました。養生の手直しを実施後、準備ができ次第、当該ポンプを再起動します。