ルームエアコンの取り外し方法1.室内を養生します。お部屋を汚さないようにマットにて養生します。リモコンまたは室内機本体のボタンで冷房運転を行い、室外機が動くのを待ちます。3.冷媒ガスを回収する(ポンプダウンの開始)。室外機が動いているのを確認し、配管接続部分の高圧側(細い配管の方)の弁を六角レンチで閉めます。これで室外機からガスは送られなくなります。4.ガスを回収しきる。高圧側弁を閉じて2~3分後に低圧側(太い配管の方)の弁を閉じます。これですべての冷媒ガスは室外機に回収されます。スイッチを切り、電源を抜き、完全に停止したことを確認したら室外機から配管を取り外します。モンキーを使用します。室内機側も同じようにつながっているので同様に取り外し、配管接続部分はテープやキャップで養生。配管を外したら、室内機を壁から下ろします。メーカーにより多少仕様が異なるので経験、慣れが必要です。室内機が外れたら壁についている鉄板(背板)を電動ドライバーで外します。7.スリーブ処理で完了。壁の配管穴(スリーブ)はパテで埋めるか、専用のキャプでカバーをします。これで基本的なエアコン取り外しは完了です。※上記は基本的な作業手順となりますが、エアコンの機種やメーカー、設置状況により必要な作業工程が増えたりします。お客様ご自身での取り外しは行わないようお願いいたします。上記を参考にした場合のケガ、機械の故障等如何なる責任も負いかねますのでご理解ください。問合せお電話(代表直通)は、TeL:090-7390-4117宮崎県内でのエアコン工事のご依頼お待ちしております。