マイクロ水力発電所は、その後1年間も順調に稼働を続けております。年次点検を実施し、特に問題がないことを確認しました。福野調整槽マイクロ水力発電所では、有効落差33.9m、毎時259m3の水のエネルギーを使い、最大15.3kWの発電を行っています。調整槽への水の流入は、下流側の水の需要に合わせ制御され、調整槽の水位を見ながら行っています(間欠運転)。2018年8月~2019年7月までの月間発電量推移です。この1年間では、前年度と同じく76MWhの発電量を生み出しました。