】はこちらでご確認下さい。【屋根塗装の事例】はこちらでご確認下さい。【防水工事の事例】はこちらでご確認下さい。】はこちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。こちらでご確認ください。松戸市の雨漏り110番松戸店(高松工業(有))へお気軽にご相談ください。http://www.takamatsu-kogyo.com松戸市役所及び支所内のTVモニターにて動画広告を放映しております。松戸市生活カタログ市民便利帳のP181もご覧ください。地元松戸市の財源確保に微力ながら貢献させて頂いております。市川市稲越町での屋上排水ドレン廻りからの雨漏りの事例です。鉄骨造2階建ての建物で、2階の天井から雨漏りがしている状況です。新築時の屋上防水に、亀裂の発生か確認出来、劣化が進んでいますので屋上防水を行うことで、雨漏りを解決していきます。排水のドレンは改修用ドレンを取り付けます。【写真1】新築時に取り付けてあった鋳物のドレンを撤去します。ドレンの取合い部分に、隙間が生じている状態です。【写真2】ドレンの取り合い部に手記間が生じています。この部分は鋳物の枠が取り付けてありましたので、ここから雨水は建物内に浸入してしまいます。【写真3】新築時に取り付けられた、既存のドレンの状態です。矢印部分の枠を撤去すると、【写真2】のように隙間が生じていました。赤矢印の枠を撤去すると、【写真2】の状態になっています。この隙間へ雨水が廻らないように工事を行います。改修用ドレンは下図のように、鉛の板とジャバラのホースが一体になっており穴の部分から、ジャバラを伝って排水管に雨水を流していきます。所まで、ホースの先が下向きになるように差し込まなければなりません。逆流して防水層の裏側に雨水が廻ってしまうのです。この様なことにならないように、ホースの先は下向きになるまで差し込まなければなりません。【写真5】この現場の場合は、外壁から水平に出てきて直角に下に下っている排水管ではなく、一度横に振られてから下に下がっている排水管になっています。今回の排水管は、外壁から出て左に90°に曲がり、それから下向きに下がっています。この様な形状でも、ホースの先は下向きになるように差し込まなければなりません。しなければ、改修用ドレンを取り付ける意味が無くなってしまいます。次回のブログで、どうやって下向きになるようにするのかをお伝えします。