戸建ては排水ポンプが設置されている事が多いです。WC・キッチン・風呂洗濯などの生活排水が全て流入する構造でした。排水ポンプの壊れ方には大きく分けて2パターンあります。・壊れて止まらない今回のパターンは「止まらない壊れ」。する事でポンプの保護装置が働き、ここで漸くポンプが止まってしまう。生活排水が流入してくることでポンプが冷やされ再度動き出す。最期にはモーターが焼き切れて完全故障となります。写真では解りませんが3m位の深さがある排水槽でした。ポンプの過熱により槽内は湯気で煙って、写真が中々取れませんでした。古さと汚れで真っ黒です。青や赤・黄の球がON・OFFを行うセンサーになります。新規ポンプ既設品と同じ機種です。狭いので上手く写真が撮れていませんが交換後。ポンプの上に見えるグレーの丸い部分は逆止弁です。ボールタイプの逆止弁なので正常動作確認の上で交換せず再利用しました。ここがスイング式の逆止弁の場合、交換範囲に含ませて頂くことが多いです。