ハウスクリーニングblogコンテンツへスキップハウスクリーニングblog作業例を写真付きで公開しています。業者選びの参考になればと思います。2012年7月エアコンからの水漏れとエアコンクリーニングエアコンから水漏れがするのでエアコンクリーニングをお願いしたいということでクリーニングにいってきました。私は水漏れは9割がたエアコンクリーニングで解消されると思っていますが構成部品が悪かったりその他の要因もありますから水漏れが100%なおらない場合もあることをご了承いただきいってきました。お客様宅に到着すると水漏れはするけど暑いからエアコンをつけている状態でエアコンの下にバケツや新聞紙がおかれていました。ドレンホースクリーナーでホース内部を吸引するとスライム状の汚れのかたまりとともにドレンパンに溜まった水がたくさん出てきました。これで原因が判明です。ドレンパン、ファン、熱交換機などに長年の汚れが蓄積されています。ドレンホースが詰まる原因は内部の汚れがホース内部に蓄積されたり、ホースに虫などが入ったり,汚れがひどい状態でエアコン洗浄スプレーを使用して汚れとスプレー液がスライム状に粘性をもった状態でホース内部に詰まるなどがあります。今回の原因は汚れとスプレーだと思います。こんな感じで洗浄を終了して組み立て試運転で水漏れもなく終了してきました。