喫茶店より【グリストラップ排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。飲食店のほとんどに設置されているグリストラップが詰まって厨房内に水が溢れててんやわんやの状態で業者さんを呼んだパターンです。同業他社さんが場所を聞いて断わりまくって山川設備の順番となったみたいです(苦笑)『電動フレキシロッダーCREを使って通管作業かなぁ~ブレードカッターは使えるかなぁ~』って思いながら現場に急行しました。現場に到着したらグリストラップの位置や排水経路を確認するんですが床は水浸しになってて『あっ、溢れ散らかしたパティ~んね(笑)』なんて思いながらあちこちを確認します。【ゴミ箱に汚水を汲みだした?】グリストラップを蓋を開ける前に汚水を汲み上げたゴミ箱があったんで『ネタになるやん!』って思いながら写真を撮ってます。皆さん覚えといてもらいたいんですがグリストラップが溢れたらこんな感じで汚水の汲み上げをして業者さんをお待ち下さい。【4つ目のゴミ箱】これが営業をストップして業者さんを待つならほったらかしでも良いんでしょうが、それでも階下漏水になったら大変なんでやっといた方が良いです。今回は勿論、絶賛営業中でしたけどね(笑)【グリストラップの確認】グリストラップを確認すると既に水は抜けてました。これはグリストラップの排水トラップの掃除点検口の蓋をお客様が開けて一時的に緩やかに流れてる状態です。掃除点検口からなら10mmのワイヤーにドロップヘッドしか方法がないんですがトラップがバラせたんで急にやる気が出てきました。電動フレキシロッダーCREを準備します。これ、ドレンクリーナーや電動トーラーって言い方はまちまちなんですが正式名称は電動フレキシロッダーCREです。作業前にドロップヘッドをブレードカッター57に変更します。ゴミ箱の汚水を見る限り油脂の塊がエグいと思われるんで一気に油脂の塊を崩して行きます。10mmのワイヤー】ポジション的にはこんな感じなんですがくれぐれも山川設備じゃなくても業者さんに『邪魔やのぉ~』って態度で接するのはダメですよ(笑)排水管を定期清掃してりゃこんな事にならないから、それを知って様が知らなかろうが怠った店舗側が悪いんですからね!幸いこの現場は皆さん敢えて自分の陣地を避けてくれたんでやりやすかったです。溜めてた水を流してもらう【水位が上がってくる】ある程度の深さまでブレードカッターを進ませて『油脂の塊が流し込めたかな?』ってタイミングでゴミ箱の汚水を流してもらうと水位が上がってきたんで『もう1つ奥かいな(苦笑)』なんて思いながら更にワイヤーを進めます。完全に詰まりが抜けたタイミングでブレードカッターを57から75にチェンジします。別に57も通ったらそのまんまでも良いっちゃ良いんですがなるべく再発するまでの時間は長い方が良いんで75に変更しました。厨房内のゴミ箱の汚水を全て流してもらい更にあちこちの蛇口から水を出しっ放しにしてもらって通水テストをします。排水の引き込みは抜群に良くなりました。これをドロップヘッドやってたらまあまあ大変な作業になるし時間が掛かります。電動フレキシロッダーCREも片付け始めてブレードカッターをドロップヘッドに交換して水の流れを確認すると引き込みが弱いんです。『あれっ?なんでや!』って言いながら再度排水トラップを外してみます。下向きのエルボでも良いと思うんだけど囲いがあるから上向きになってるからある程度の水位まで上がるみたいです。様子見してもらって再発が早い様ならエルボに交換するかなぁ~って感じです。まとめそんな訳でどないでしたか?喫茶店の割には床も側溝もグリストラップも排水管の中も『結構油を使うんやなぁ~』って感じです。ちなみに設備が古く自分がヤダって感じたらブレードカッターは使いません。決めるのはワテクシ、お客様が決める事じゃありません。それでも『ブレードカッター入れてほしい』って言われたらお客様が責任取るなら入れますが(苦笑)現場からは以上です。店舗様から『ドリンクバー排水つまり』の依頼が舞い込んできました。ビルインの飲食店の2階なんで階下漏水の可能性も出てくるんで我々業者から言わせると『営業してる場合とちゃうんやけどなぁ~』って思うんですが実際はドリンクバーの排水つまり位で営業をストップした店を見た事がありません。排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。何人もの店員さんが居てる店舗のあるある事件なんですが結論から申し上げますと勿体無いんで避けたい事件です。そもそも店舗のトイレ内の手洗い排水が詰まるって2パターンが考えられます。これはお客様の民度の問題なんで店舗側は避けようがありません。【グリストラップから水が溢れ出し、キッチンの排水溝からも水が溢れ出しています】って依頼が舞い込んできました。この時点で何となく予想が出来る状況なんですが恐らく『排水管が油脂の塊でパンパカちんになってるんじゃないかなぁ〜』って感じです。階下は無し】との事なんで『高圧洗浄機が使える現場じゃなさそうやな...ドレンクリーナーの出番っぽいなぁ〜』って思いながら現場に急行します。パントリー下の雑配水管から水漏れが発生している為、修理依頼お願いします】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【水を一気に流すと水漏れする。配管に劣化あり】って感じです。分からん写真と共に送られてきた水道メンテナンス会社経由の案件なんですが『排水の詰まりちゃうかなぁ~』なんて思いながら現場に向かいました。サービスエリアの排水詰まりで、水が溢れてきます】って依頼が舞い込んできました。先日、ドレンクリーナーにて通管作業した店舗なんですが手配替えの業者さんを手配せずそのまんまにしてたのか再度詰まりを起こしたらしいです。緊急の業者さんを手配したそうなんやけど詰まりを解消出来ずに再度の依頼となりました。一次対応した業者さん曰く、サービスエリアシンクの排水ジャバラが挿してある立ち上げ排水管から溢れます。メイン管ではなく枝管詰りなので他から溢れは無い。mのカンツールなどで問題ないと思う。12mmの本管に使うようなものは配管が破損する可能性があるとのことです。【ベランダの排水が詰まった】って依頼が舞い込んできました。雨樋排水管の詰まりか?ってトコですがお客様もある程度アレコレと調べて連絡下さいました。一応、流れるには流れるんやけどスカッと流れてないから見に来てほしとの事です。【厨房の排水詰まり】って依頼が舞い込んできました。『もの凄いざっくりした依頼内容やなぁ~』って思いながら現場に急行します。言えば最近呼ばれてなかったんですが一時、毎週の様に依頼があった店舗さんです。厨房内の状況が全く思い出せなかったんで駐車場から最低限の工具だけ持って調査をしに行きました。掃除もしたけど流れない】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【テナントビルの4階のお店で肉を扱う】って事だったんで『恐らく排水管の中を詰まらせたんだろなぁ~』って思いました。テナントビルの4階ですから普通に考えて高圧洗浄するならかなり難易度が高い作業となりますから『ドレンクリーナーを使った通管作業の1択かなぁ~』って思いながら現場に向かいました。詰まり抜きお願いします】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【水道メンテナンス会社が山川設備とは違う協力会社に詰まり抜きさせに行って数日で再発下から見に行ってきて】って依頼です。結果的には色んな意味でまあまあ難しい状況だったんですが、見る角度が変われば先発の業者さんの説明不足もあるような気がします。雨水マスにドロが溜まっている様でフタが浮き上がっている...流れが悪い...】との連絡がありました。ちなみに【ゴミとかは見えない、他の排水マスは大丈夫だ!】との事です。依頼内容としては【溜まってるドロの除去、解消は出来ますか?】との問い合わせです。今まで全く取引の無い管理会社様からの依頼だったんですが、日時を決めて今日の作業となりました。