埋め戻しに左官工事まとめ東大阪市鷹殿町より【水道局の人が漏水調査したらメーターのボックス付近から水漏れしていると言われた】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【コンクリートの下の配管かも?】との事です。水道局の検針の人がここから音がするって指摘して指定業者のリストをもらって、その中から山川設備を選んだそうです。現場に到着して奥様に挨拶を済ませて状況を伺います。この現場では水道メーターの蓋を開けた時点でハッキリと水が噴き出してる音が聞こえたんで『なるほど、だから検針の人がコンクリートの下って言った訳ね(笑)』なんて思いました。水道メーターボックスに水が溜まってない事から『シュモクパッキンって訳でもなさそうやな...ってかメーターを見る限りかなりの水漏れやなぁ~』なんて思いながらコンクリートをハツる許可を頂いて作業をスタートします。水道メーターボックス内の止水栓を開けたり閉めたりしながら音を聞いて『これ割と近くで水漏れしてんぞ?』なんて思いながらチッパーを準備します。念の為に奥様に水道を止める案内をして許可を得てハツって行きます。奥様がなかなナイスな人で『お風呂に水を溜めて下さい』って言ったら『バッチリ溜めてます』との事です。(これを仕事は段取り、洗濯はランドリーと言う)【コンクリートは浅い】ハツり始めて『駐車場やのに案外浅いな、ってか、土が随分とさらわれてるぞ?』なんて思いながら作業を続けます。してるとVP管の継ぎ手が出てきたんで『怪すぃ~!』って思いながら更に掘ります。【漏水箇所を発見】ここまで掘削してから止水栓を開栓するとエルボの継ぎ目から噴水ショーが始まり慌てて止水栓を閉めて奥様に確認してもらいます。『ギャーッ!こんなに漏れてるん?』って良い反応をしてくれました。自分は作業に没頭してるから撮ってなかったんですが相方がシュモクを解体してるトコの写真を撮ってくれてました。相方撮影】シュモクのナットやパッキンからの水漏れ案件もよくある案件なんでこのタイミングで交換しときます。水道メーターは13mmやのに水道管は20mmと言うたまに見掛ける水道設備で後々の事を考えてシュモクからHI管に切り換えしときました。実際に一服した後も時間が余りますから何となく排水桝の確認をしました。『なるほど...排水桝も崩壊しとんがな(苦笑)しかも随分前に補修したトコも割れてるがな...』って確認して奥様に報告します。『こんなんどこに言ったら直してもらえるんですか?』って言われたから『ウチでも出来ますよ、補修工事は意味が無いからやらないですけど...』って答えときました。水道メーターの止水栓を開栓して水道メーターが回るのかを確認します。最初はじわ~っと回ったりして『まだ他にも漏れてるんかいっ!』って場面もあったんですが奥様に協力頂いて家中のエア抜きをしてビタッとメーターが止まりました。相方撮影】めでたしめでたしと言う事で埋め戻しをして行きます。左官工事をしてこの現場の作業は終了です。まとめそんな訳でどないでしたか?検針の人が今日見付けて今日業者を探して今日直すと言うレスポンスの良さ(笑)何よりもかによりも『指定業者のリストを見た瞬間に何か見た事あるって思った』って言われたんがとてつもなく嬉しかったです。おもろい話をして笑わそうとしたんですが全て奥様にツッコまれて笑いの手柄は持っていかれたけど楽しい現場でした。水漏れしてるとの事です】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【エアコンの配管かも知れない】との事です。『もしエアコンの配管なら何にも出来ないです』ってお伝えしたところ、『それでも良いから、とりあえず見に行ってくれ!』って感じです。水道メンテナンス会社経由の案件なんですが『とりあえず1回見に来ました!』ってアピールして上手く行けばその場で対応するってパターンなんやと思います。シンク蛇口水圧弱い』って2つの症状の修理依頼が舞い込んできました。連絡を受けた時に思ったんは『シンクの排水管詰まりはドレンクリーナーで通管作業か高圧洗浄機を使って洗管作業かなぁ~』って感じなんですが、『シンクの蛇口水圧弱いってなんやろか?』って思いながら現場に急行しました。【エコキュート、室外機との配管から水漏れ】って依頼が舞い込んできました。東大阪市立花町ってまあまあ山の上にあるんですが山川設備に連絡してくる時にハイエースが通行出来る場所なんか?って事と駐車スペースがあるんかをお尋ねしていました。そこがクリア出来る場所ならナンボでも修理に伺いますが軽自動車じゃないと無理な場所だとお断りしています。軽自動車しか入って行けない場所でしたら別の業者さんに依頼した方が良いです。フレキ管の水漏れ?大阪市此花区島屋より【厨房内の蛇口に繋がる管から水漏れしている為修理をお願いします】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【シンクを使用すると水漏れします】との事です。住所とビル名を聞いて『UFJ(昨日のM-1観てない人には分からんボケ)の駅前かぁ〜』って思いました。依頼内容を鵜呑みにすれば『恐らくフレキ管の水漏れやろ』って思い『シンクを使用すると水漏れって事は止水バルブがある筈』と営業中の到着になりますが現場に向かいます。【給湯器に繋がる配管より水漏れ】って依頼が舞い込んできました。はてさて、『給湯器に繋がる配管?』パッと聞いた瞬間は給湯器の真下辺りをイメージしましたが、『それって給水管?給湯管の?』なんて思いながら現場に向かいます。水漏れ】って依頼が舞い込んできました。飲食店でよくある質問なんですが『フレキ管って自分で交換出来ますか?』って質問があります。フレキ管の交換ってモンキーレンチがあれば緩めて外して付けて締めるだけなんで言葉にすれば簡単です。ホームセンターに行けば色んな寸法の物がありますから欲しい長さの物を見付けて買ってきて交換すれば良いんやと思います。【給湯器/電源は入るが燃焼ランプが付かずお湯が出ない】って連絡があったそうです。リセットしても改善なし。】って話でガス屋さんが向かったそうです。...で、山川設備には【応急済みでリンナイの給湯器で熱を引っ張っています。コージェネに切り替えるには三方弁を交換が必要です。その三方弁はリンナイ様からは給水関連業者の管轄との報告がありました。】との依頼相談がありました。【洗い場水栓カランより水漏れ】って依頼が舞い込んできました。連絡を聞いた時に思ったのは『カランって言う人って久し振りやなぁ~』って思いました。蛇口も水栓もカランも同じ事なんですが昔の人は浴室水栓の事をカランって言い方しはる人が多いです。そんな事を思いながら現場に向かうんですが道が混んでて予定通りに進みません。【温水器のお湯が出なくなり、メーカー(三菱)に来てもらったら近くにあるお風呂?か何かの逆圧が起こっているのが原因、蛇口を外したりする作業なので、水道屋さんに見てもらって下さいと言われた】との事です。とある施設からの案件だったんですが本来ならば断わってるんですが、たまたま知り合いからの連絡だったんでとりあえず行ってみる事にしました。【食器洗浄機系統のお湯と給湯器の配管から水も出ない】って依頼が舞い込んできました。食器洗浄機系統ってほぼほぼお湯系統なんで、単純に給湯器の故障かなぁ~って思います。