(普通)次の文章は,真空遮断器の構造や特徴に関する記述である。\),回路と接続する導体などで構成されている。電路を開放した際に発生するアーク生成物は,真空中に拡散するが,その後,絶縁筒内部に付着することで,その濃度が下がる。\),機器は小形軽量である。\)系統に広く使われている。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。真空遮断器の構造と原理に関する問題です。どちらかというと電力科目というよりは機械科目に近い問題であると思います。・高真空に保った真空バルブ内で電極を開閉するため,高い絶縁耐力と拡散作用で遮断性能が高い。・構造が簡単であるため,小形で軽量となり,メンテナンスも容易である。・電極の消耗が少ないため,寿命が長い。・密閉構造であり,遮断時の騒音が小さい。\)以下の配電系統で主流となっている。解答:(3)(ア)真空遮断器は真空バルブ内に電極を密閉し,高真空の中で遮断する遮断器です。(イ)真空遮断器は可動電極が動作した際,動いた分延びることが可能なベローズで密閉を保っています。(ウ)真空遮断器は,空気遮断器と比べると騒音が小さいです。空気遮断器は遮断時に爆発音がします。\)以上の高圧系統で使用されます。したがって,真空遮断器の方が電圧階級の低い系統で使われています。[H25:問8]架空送電線路の構成要素に関する論説問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。