−再利用水の安全性と衛生面について(処理水再利用が生物処理に与える影響)§1,再利用水の衛生面について1、はじめにトイレ排水を高度に生物処理し、処理水をトイレ洗浄水として一部再利用する場合において最も留意しなければならない事は、再利用水の衛生面での安全を確保することであります。今回はこのような視点より、カキ殻接触材を用いた三次処理槽で屎尿排水を高度に処理し、これを水洗トイレに洗浄水として循環再利用している処理水の衛生面について調査したので報告します。対象としたいところですが、通常使用されている大腸菌を腸管系病原微生物の指標とし、この微生物を除去すれば安全であると考え検査報告を作成しました。計数には、デスオキシコーレイト寒天培地を用い、希釈平板法の三連で計数しました。用い、37°Cで48時間培養の結果より判定しました。Klebsiellaと判定される菌種が見られた。カキ殻槽水、カキ殻表面からは殆ど見られず、再利用に使用される貯留水からは全く見い出されませんでした。このような検査結果より、再利用水としての衛生的安全性が確保されたと考えられます。4、大腸菌群不検出の所見アクアメイクシステムの再利用水には、大腸菌群の細菌が全く検出されないことは年間の調査データーに見る通りである。その理由としては次のことが考えられる。存在するが、カキ殻表面には存在することもあるが少ない。カキ殻槽水には、ほとんどあるいは全く存在しない。このことより、カキ殻表面にほとんど吸着され、大部分は生物膜の原生動物などに捕食されると考えられる。捕食されずに残ったとしても、増殖できる条件ではなく死滅する。従って、たとえカキ殻槽水中に流出したとしても、稀であり、活性炭に全て吸着される。この部分では栄養分は補給されず死滅するのみである。アクアメイクシステムにおいては、カキ殻と活性炭の2段階の濾過滅菌の効果により、再利用水中には大腸菌群が検出されないものと考えられます。無菌ビン3本に再利用水(最終貯留槽)を採水する。1本は上水面を直接採水、2本目は中間層の水を直接採水、3本目は下層の水を直接採水。検査機関に持ち込みました。排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法。(昭和49.9.30環告64)§2,流入水の塩素イオンか生物学的処理に与える影響について1、はじめに処理水をトイレ洗浄水などに再利用するシステムにあっては、再利用水に蓄積する塩素イオンの濃度変化を知り、それが生物処理に与える影響を考察する必要があります。個人住宅(A)、集合住宅(B)の実態調査により検討した結果を報告します。再利用システムの装置に於ては、使用開始にあたり清水(水道水、井戸水等)を各槽に設計量入れる。(水道基準)、生し尿は550mg/Lを使用した。以下に計算値と分析結果のCl-濃度の変動を示す。1.03)B0D除去率から見る処理機能についてカキ殻槽での処理水質は、表1・2に示す通りB0D値で(A)施設においては0.7〜1.0mg/l、(B)施設においては0.7〜2.0mg/lであり、B0D除去率は99.66%〜98.9%と高いレベルを維持しCl−濃度の変化に伴う影響は認められない。なり、この数値は生物処理に影響を与える数値ではない。(H3.4〜H4.3)のデータによる。§4.流入汚水の窒素含有率が生物処理に与える影響について1.はじめに屎尿の一人当たり汚濁負荷量原単位は全窒素、9g/人・日(昭和45、60建設省調査)と報告されている。一般に屎尿単独浄化槽に流入する全窒素は未処理の状態で放流され、周辺環境の富栄養化の一因をなしている。アクアメイクシステムは尿尿を高度に生物処理を行なった後、処理水をトイレ洗浄水などに再利用するシステムである。このシステムに於て処理水中の全窒素が生物処理に与える影響について月次変動をもとに検討した。GCT一12Nを用いて定量した。試料にフェノール・ペンタシアノニトロシル鉄(�)にナトリウム溶液を添加し混合した後、次亜塩素酸のアルカリ性溶液を加え、再び混合し、室温で30分間放置後、640nmの吸光度を測定し、NH4+濃度を算出した。試料に1%スルファニルアミド溶液を添加し、10分間放置後、0.02%N-(1‐ナフチル)-エチレンジアミンに塩酸塩溶液を添加する。室温で20分間放置した後、540nmの吸光度を測定した。�試料に硫酸銀溶液を加えて混合し、水酸化アルミニウムを加えて再び混ぜる。これを濾過した液に酢酸とアジ化ナトリウムを加え、蒸発させた後、フェノール・ジスルホン酸を加え、過熱・冷却後メスアップして、一定量に水酸化カリウム溶液を加え、410nmの吸光度を測定した。試料に30%塩化ナトリウムを加えて混合し、次に硫酸(4容)と水(l容)の混液を加えて混ぜた後、冷却する。この液を一定量取り、ブルシン・スルファニル酸溶液を加えて混ぜる。する.水を加えてメスアップした後、410nmの吸光度を測定する。主として�の方法により、�の方法も参考に用いた。窒素成分ではNH4+をはじめとする無機性のもの及び全窒素(丁‐N)を測定した。図4〜5に示すように、カキ殻槽水では、ばつ気槽水にみられるNH4+、NH2+は、殆ど存在しなかった。これはカキ殻槽ではほぼ完全に硝化作用によってNH3+に酸化された結果であると思われる。温暖期には減少し、寒冷期にはより多く残存している。4.窒素成分の濃度カキ殻槽水の窒素濃度の月次変化は、図6−2に示すように、温暖期に減少し寒冷期に増加している,従って極端にT‐Nが蓄積されることはなく、しかも年一回以上清掃引き抜きを行なうので、この傾向は続く。濃度まで増殖及ぴ脱窒活性・B0D除去が維持される。このシステムに多く見られる脱窒菌シュ‐ドモナスは、バチルスファ‐マス菌より硝酸の影響を受けにくく強い菌である。き抜き、清掃をするので考慮する必要がないと考えます。恒达大厦8楼TEL:86-21-62665331/FAX:86-21-52527112。