(1月12日)午前9時13分頃、汚染水タンクパトロールにおいて、G4南タンクエリア内堰内基礎の目地シールの一部が剥がれていることを、協力企業作業員が発見しました。当該堰内水位は、昨日(1月11日)午後4時頃に行ったパトロール後から本日午前9時頃にかけて、7cmから3cmに低下しており、当該目地シールの剥がれ箇所より堰内水が漏えいしていると判断しました。(平成25年12月26日採水)は、以下の通りです。Bq/L今後、当該目地シールの剥がれ箇所の修理、堰内水の放射能分析を行います。タンクエリア図につきましては、平成25年12月25日に公表した資料の4ページをご確認ください。