後藤氏:津波は想定外と言っているが、地震が心配。地震の後に解るが、例えば神戸で橋脚が壊れた。通常の地震はでなく、解析すると波が増幅している。地下に特定の層があり、2倍3倍に増幅された事が判明。それは設計条件として破綻している。徹底的にやってもらわないと大変困る。(柏崎刈羽は)2007年に7機止まり、立ち上がるまでに何年もかかっている。火力ならとっくに立ちあがっている。小倉氏:浜岡に限らずどこのプラントでも安全設計は共通。:汚染、耐震、様々な問題があり、世界中から注目されている。今後も原発の安全性について根本的に見直したいと考えている。今日配布した資料は(後に)HPにアップ(する)。原子炉事故は続いているため、いろいろな形で今後も発信していきたい。危険性を全く知らされずに作業したため、強い放射線を浴び、放射性物質を体の中に取り込んでしまった作業者達。健康を害し、亡くなってゆく彼らに医療は為すすべを知らない。よる説明会が開かれ、Ustreamにて配信された。取り急ぎアップしたい。ある事を御承知おき下さい。)は補足またはつっこみ。後藤氏と小倉氏、二人により説明(して頂きます)。<後藤政志氏>タービン建屋の汚染問題が明らかになってきた。今日は2つ(の問題について説明したい)。タービン建屋の汚染と圧力容器の問題について。炉心から出たものらしい放射性物質に汚染されていた(事が判明)。原子炉からきた蒸気でタービンを回し、復水器で水に戻す。蒸気系が水系か幾つかの経路が考えられるが(放射性物質が)漏れていた。タービン建屋、地下16m、それが満水になっている。タンクか復水器に持って行くか。2,3号機は復水器が一杯になっている。米国から持ってきたバージ(真水を入れるタンク)に入れるのがいいのではないか。圧力容器から漏れているのが問題。1~3号機、圧力容器の底部に穴が空いている、と明け方の東電会見で発表。(正確には「穴が開いているイメージ」という何ともモヤモヤした言い方だったらしい)それは最悪。(圧力容器からは)原子炉の最も放射能高いものが出る。2号機の格納容器は破損、他(の号機)はどうなっているか不明。なるかが一番心配、それが当たり前。その前に(トレンチだのと)周辺の話をするのは止めて欲しい。原子力に関わる人間として許し難い。<質疑応答>質問:圧力容器から漏れている可能性について。具体的にはどう推測できるか。後藤氏:圧力容器は10数cmの厚さ。制御棒を貫通する穴があり、その溶接部から漏れている可能性が強いかと思う。炉心溶融で溶接部が破損。圧力容器の底がすぽっと抜けるというのではない。1時間当たり数10トン入れているが、水位が上がらないという事は漏れている。他で放射能帯びた水が見つかっているのも、その可能性が高い。