発電可能な温度は何度ですか?100°C以上の温水や蒸気でも発電可能ですか温水側は70°C~95°Cです。上記を越える場合(100°C以上)、間接熱交換器を使用して適正範囲に温度を低下させるなどの方法をご検討ください。冷却水側は20°C~30°Cが標準仕様です。外れる場合は別途ご相談ください。発電可能な湯量は温水側は12~28m3/h、冷却水側は20~40m3/hです。バイナリー装置を出た後の温水、冷却水の温度変化は条件によって異なりますが、一例としては、温水側は約10°C低下、冷却水側は約10°C上昇します。設置が必要となります。本装置は、排ガスへの対応は可能か現状、排ガスを本装置に直接取り入れることはバイナリーの規制緩和の対象外と思われます。系統連系は問題ないか系統連系規程のパワーコンディショナに相当する保護機能を有している電源回生コンバーターを標準搭載しております。この規定に準拠していないと、商用電源に接続することが難しくなることがあります。作動媒体はどのようなものを使っているかHFC-245faです。不活性ガスで、バイナリー発電の規制緩和対象の媒体となります。オゾン破壊係数ゼロで、沸点は約15度です。弊社が専用に作ったものではなく、一般的に販売されているものです。作動媒体は、電事法の規則の対象となるのか電気事業法の規制緩和対象となります。本体の大きさはW:2.0×D:1.4×H:1.6(m)です。設置場所に制約はあるか屋内設置のみとなります。周囲温度は5~40°C、湿度は85%Rh以下(但し、結露なきこと)また、腐食などを誘発する雰囲気環境ではない事。どのようなもの(補機類)が必要になるのか使用する冷温水の水質や設置場所などにより補機類は異なりますが、送り込みのポンプや冷却塔及び間接熱交換器などが必要になります。フローお気軽にお問い合せください小型バイナリー発電装置についてのご質問・ご相談・導入について承ります。Webフォームまたはお電話よりお待ちしております。