使用する電線の太さを選び長さを乗じます。この場合、パワコンの電圧抑制整定値が109.5Vであったら抑制がかかるということになります。)に入っているので問題ありません。配線部分での電圧上昇が2.75Vもあるので、電圧抑制がかかってしまいます。これが、電力会社の言う「配線部分での電圧上昇が主原因」なのです。この様に電圧上昇が2.75Vもあるとパワコンの出力点の電圧が109.75Vになっているので、パワコンの電圧抑制整定値を上限いっぱいの110Vに設定しても電圧抑制はなかなか解消されません。そのため、電力会社ではこの配線部分での電圧上昇が2.0V以上の場合は配線を見直すように通達を出しています。●関西電力のサイトに電圧上昇値をエクセルで簡単に求められる書式がありました。パワコン1台用と複数台用の2種類あります。低くしてもらうとか、パワコンの電圧抑制整定値を上げるとか考えてしまいますが、一番多い原因は、配線部分での電圧上昇なので、一番の対策はパワコンの設置場所から配線ルート、電線の太さを見直すことなのです。一度配線してしまうと電線の交換などは大変なので、事前に配線部分での電圧上昇値を計算して、2.0V以内に抑える設計をすることが大切です。配線が終わっている場合は現実的には、線をもう一本追加して電線の太さを稼ぐ方法が一番安上がりかもしれません。パワコンの整定値によりますが、1.2V以内に抑えれば電圧抑制はほぼなくなる感じです。この記事をアップしてからしばらくして以下のように規定が変更されました。「パワコンから引込み線取付点までの電圧降下は2%以下とすること」と規定されました。農地に500KWの太陽光発電を設置。構造図と配線接続例50KW以上の太陽光発電を設置する場合に必用な資格と手続き土地付き太陽光発電は利回り10%程度?高利回り投資物件バンク逆潮流と土地付き分譲太陽光のリスクとメリットデメリット土地付き太陽光発電所はココで探せ!利回り10%超えがザクザク!エコ丸も無料会員登録しました。会員登録すると未公開物件情報をメールでお届け!国内唯一の土地付き太陽光発電の総合検索サイト。価格を比較してコストダウンしましょう!!↓エコ丸が自信をもって推奨する産業用太陽光発電の一括見積もりサイト↓50KWまでのシステムなら対応できる業者数は多いので、一括見積りサイトで価格を競わすのは有効でしょう。自作する場合でも比較検討材料として見積もり取得は必須です。20年間だからこそ、複数の業者を慎重に比較検討しましょう。パワコンの設置場所から配線ルート、電線の太さを見直すことなのです。Reserved.比較サイト。