状況について、以下のとおりお知らせいたします。(下線部が新規事項)【継続実施中の主な作業】<1~3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し>・2017年1月17日、3号機の燃料取り出し用カバー等の設置作業を開始し、8組からなるドーム屋根の吊り上げ作業を7月31日~2018年2月21日にかけて実施。・2018年4月16日、2号機の燃料取り出しに向けて、オペフロ内の線量・ダスト濃度測定等の調査のため、オペフロ内へアクセスする開口の設置作業を前室内で開始。<処理水貯留タンク>・2015年5月27日、フランジボルト締めタイプの貯留タンクの解体開始。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動はなし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring2/index-j.html【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。給水系配管については、原子炉注水設備の信頼性向上対策として、給水系ラインの改造工事を行う。:1.5m3/h→0m3/hCS系原子炉注水量:1.5m3/h→3.0m3/hなお、CS系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(4号機は燃料取り出し済み)。・1~3号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。計器点検に伴い、1~3号機のSFP循環冷却二次系の冷却を以下の期間停止。1号機については一次系も停止。5月24日午前5時~5月31日午後5時(約180時間停止)また、各号機の停止期間における温度評価については以下のとおりと評価。SFP水温度については、放熱を考慮し約27.9°Cになる見込み。SFP水温度については、放熱を考慮し約35.0°Cになる見込み。SFP水温度については、放熱を考慮し約32.9°Cになる見込み。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。