\)規格に対応した規定により施設することができる。その際,守らなければならないことの一つは,その電気設備を一般電気事業者の電気設備と直接に接続する場合は,その事業者の低圧の電気の供給に係る設備の\(\fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$}\)と整合がとれていなければならないことである。上記の記述中の空白箇所に当てはまる最も適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解釈第218条からの出題です。出題されにくい条文であること,空白箇所が一箇所しかないこと等かなり特殊な問題と言えると思います。再出題の可能性は低いと思いますが,幅広い分野から出題されるということを肝に銘じておきましょう。解答:(2)電気設備技術基準の解釈第218条第1項の通り,「接地工事の施設」となります。規定により施設することができる。特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。同一の電気使用場所においては、前項の規定(以下「IEC関連規定」という。)と第3条から第217条までの規定とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。この場合において、IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは、表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。配線用遮断器又は漏電遮断器であって、次に適合するものは、218-1表に掲げる規格の規定にかかわらず、使用することができる。電気用品安全法の適用を受けるものにあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第四及び別表第十の規定、並びに次に掲げるいずれかの規格に適合するものであること。電気用品安全法の適用を受けるもの以外のものにあっては、前号イからホまでのいずれかに適合するものであること。[H25:問10]高圧受電設備の単線結線図に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。