おける低圧の電路の絶縁性能に関する記述である。}\)で区切ることができる電路ごとに,次の表の左欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上でなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。本問の空欄のうち,(ウ)と(オ)は絶対に抑えていなければならない数字となります。(エ)は電気設備技術基準の中で唯一使用されている単語となります。解答:(2)(ア)電気設備に関する技術基準第58条の通り,電路となります。(イ)電気設備に関する技術基準第58条の通り,過電流遮断器となります。{V}\)となります。(エ)電気設備に関する技術基準第58条表の通り,対地電圧となります。<電気設備に関する技術基準第58条>電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び(ア)電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は(イ)過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。解釈」における,接触防護措置及び簡易接触防護措置の用語の定義に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。