機器、資材、プラント、薬品、バイオなどの製造、販売、卸売り、およびエンジニアリング、コンサルティング。既設のO社エアレーターに代わり、メンブレン微細気泡散気管「パイプフレックス」をご採用頂き、従来動力費25.7kWを11kW以下に削減。約57%ダウン=半分以下)さらに運転時間の半分は5.5kW、従来エアレーター時、使用していた5台のうちわずか1台運転で運用している。約80%ダウン=1/5)。平均で電気代が従来比1/3以下で済むようになった(約70%以上カット)。104本メンブレン微細気泡散気管「パイプフレックス」のご採用で、5~11kWで処理が可能となり、従来エアレーターの1/3以下(約70%カット)の電気代で運転可能となり、大幅な省エネが可能となった。その一方で、今後の能力アップ対策を考慮すると、全ブロワの5台運転時にも使用できる本数設定が望ましいことになる。全ブロワの予想風量は694.2m3/h(11.57m3/min)程度が見込まれるので全量運転時にも使用できる能力は694.2m3/h÷7m3/h=99本以上が必要となる。レイアウトを考慮し、第一曝気槽32本、第二曝気槽24本、第三曝気槽16本、第四曝気槽16本、第五曝気槽16本、以上合計104本が最適であると判断し、設置し成果をあげている。ブロワ1台でも5台でも運転できる対応能力の広さもメンブレン微細気泡散気管パイプフレックスの強みである。現状のブロワ設備でフル運転時の排水処理能力は従来の2倍~3倍になった。まさし)担当者からのコメント既存で設置されていた某メーカーのエアレーターの酸素溶解効率が悪いため、排水処理の電気代が高くついておりました。以前の某社エアレーター時の曝気の様子。水面が盛り上がり、空気が無駄に逃げている状態でした。某社エアレーターを設備から外します。新設された微細気泡散気管パイプフレックスです。ユニックで吊り上げ曝気槽へ運びます。水を張ったまま、曝気槽に設置します。曝気の状態は、空気が微細で無駄がありません。調整槽に設置されたファインバブル発生装置。