D3シリーズ(2)」では、NTT専用回線の代わりに無線データ通信モデム(形式:RMD2)を用いたD3シリーズテレメータをご紹介しました。今回はNTT専用回線の代わりにツイストペア線を用いるD3シリーズテレメータの「10km対応通信カード(形式:D3-LT5、D3-LT6)」をご紹介します(図1)。D3-LT5、D3-LT6は、通信速度が可変になっていて、伝送距離最長10kmまでの通信が可能です(表1)。この製品はエム・システム技研が30年前に開発したDASTシリーズの後継機種として準備したものです。現在も多くのお客様にご使用いただいているDASTシリーズでは製造中止部品が多数発生しています。RoHS指令注1)への対応問題などもあり、DASTの後継機種としてD3-LT5、D3-LT6を開発しました。以下1.D3-LT5、D3-LT6の概要D3-LT5、D3-LT6はシリアル通信コネクタ(RS-485)を備えたテレメータカードです。長距離通信を可能にするため、出力部はディスクリート回路で構成されています。ノイズなどによる誤出力を防止するため、誤り検出符号CRC16によって異常検出を行っています。D3-LT5では1:1通信、D3-LT6では1:nの通信が可能です。2.D3-LT5の設定D3-LT5の主要な設定は側面と前面のディップスイッチ注2)によって行います(図2)。複雑な設定を必要としないため、容易にシステムを立ち上げることが可能です。・伝送速度設定(SW6)通信速度を設定します。・上位書込設定(SW1、2)通信カードを用い、PLCやPCから各スロットの出力カードへの書込みを有効/無効にします。相手局の同一スロットに入力カードが実装されていない場合に限って設定可能です。・機能設定(SW3)マスタ/スレーブ切換LED表示切換3.1:1通信システム構成例ここでご紹介するシステムでは、PLC監視、1:1通信を実現しています(図3)。D3-LT5を用いることによって、ツイストペア線を使ってのテレメータが可能です。工場内の既設電線を用いることによって、信号の入出力が容易に行え、PLCやPCによる監視が可能です。入出力の追加が容易であり、スレーブ局をそのまま利用し1:n通信も可能になります。4.1:n通信システム構成例ここでご紹介するシステムでは、PLC監視、1:n通信を実現しています(図4)。通信カード(形式:D3-NE2)を、さらにスレーブ局との通信のために複数のD3-LT6を実装します。スレーブ局には1:1通信の場合と同じD3-LT5を用います。PCにとっては、スレーブ局がModbus通信の1局として動作します。マスタ局とスレーブ局は常に通信を行っているため、PCは待ち時間がない状態でスレーブ局のデータを受け取ることが可能です。おわりにNTT専用回線用のテレメータカードである1200bps通信カード(形式:D3-LT1、D3-LT3)および50bps通信カード(形式:D3-LT2、D3-LT4)を使えば、工場内での私設線を用いたテレメータを実現できます。予備の構内電話線などでは、1200bps(D3-LT1、D3-LT3)の通信が可能です。電話線以外では、50bps(D3-LT2、D3-LT4)の通信が可能になります。注2)ディップスイッチ設定の詳細については仕様書をご参照ください。