【女子トイレ詰まり】って依頼が舞い込んできました。山川設備的考え方ではローポンプ作業でスコンと抜けてちゃっちゃと片付けて件数を回らないと儲からんのがこんな案件。女子トイレだけに生理用品で詰まらせてくれてりゃ便器脱着等の別費用も頂けるので有り難いんだが『スッポンでも抜けてたやろがいっ!』って簡単に片付くのが最近多いパターン。トイレ大便器排水詰り。詰り除去お願い致します。現場に到着すると女子トイレは2基あったんで『単独のトイレ詰まりかなぁ~?』って思いながら店長さんが開けてくれるのを待ちます。トイレのドアにはトイレ使用中止の貼り紙があり、中から鍵を掛けてくれてます。店舗のトイレ詰まりだとここまでしとかないと貼り紙だけでは気付かず入って大騒ぎするお客様も居てるんで徹底した方が良いです。中に入りトイレの状況を確認すると特に溢れた様子もなく(ひょっとしたら掃除しただけかも)綺麗な状態です。INAX】トイレのメーカーはこちら!LIXILだかINAXだか兎に角トラブルが多いメーカー。トイレタンク】トイレタンクの品番はDT-Z150Uでした。LIXILのDTシリーズもトイレのトラブルが多い様な気がします。便器の品番はこちら!BC-Z10SUって感じです。山川設備独自の統計を取っていずれ詰まりやすいトイレの品番ランキングでも作ったろかいっ!って思っております。【トイレットペーパーが残ってる】やっとこどっこいトイレの蓋を開けて状況を確認します。トイレットペーパーが残っているんですが水は引いてるって感じです。念の為、水を流すと溢れそうになったんでトイレの詰まりは絶賛継続中です。ローポンプ作業に通水テスト【ローポンプ作業】そんな訳でいつもの様にローポンプ作業をして行きます。ローポンプ作業のコツはひたすら引いたり、引いたり押したりって最初の引いた手応えで判断します。間違っても詰まってる方向にいきなり押すってのはスッポンも含めてあり得ません。引っ掛かってる物は引っ掛かる理由があって引っ掛かってますから引いて位置をズラせば良いんです。トイレットペーパーを流す通水テスト【トイレットペーパーを流す通水テスト】めでたくローポンプ作業でトイレ詰まりは解消したんですが便器の吸込み異常に気が付きます。『あれっ?』って思いながら左側のトイレを流す通水テストをすると右側がポコポコ音がします。右側の便器を見ると水が波打っています。おかしいと思いながら右側と左側を交互に流して確認しますがどちらもトイレットペーパーは流れます。店長さんに声を掛けて外の排水桝の確認しに行きます。排水桝の確認をすると汚れで閉塞気味なのが確認出来ました。店長さんに協力を頂いて電話を繋ぎながらワテが排水桝、店長さんがトイレって位置に付いてトイレットペーパーを流してもらいました。右側も左側も同じ排水桝にトイレットペーパーが流れ着くのを確認したんで一旦様子見となりました。まとめそんな訳でどないでしたか?店長さんからは本部様に報告、ワテは元請けの水道メンテナンス会社に報告で高圧洗浄を提案する様に手配しました。現時点で慌ててやる必要があるんならその場で対応しますが、今回の様な場合は恐らく再発するまでほったらかしやと思います。排水管清掃は見えない場所なんで見ないふりが出来ますからセンスが問われます。分譲マンションの定期清掃を考えたらやった方が良いに決まっています。詰まるトイレ?橿原市葛本町より【男子トイレ大便器1台中1台詰まり】って依頼が舞い込んできました。夕方からの依頼だったんですが『明日は午前中空いてますか?』って言われ『今から行ってくる』って受けました。言うのもこのお店のトイレ詰まりって今まで何度も行ってるんですがローポンプ作業で毎回片付けれてるんです。実はこの時点で体調が悪く『明日は忘年会があるから仕事も休もう』って思ってたんです。記事を読む女子トイレ大便器排水詰り。【女子トイレ大便器排水詰り。詰り除去お願い致します。】って依頼が舞い込んできました。不思議なもんで、男子トイレより女子トイレのつまり案件が圧倒的に多いんです。山川設備的の統計学的な感じでの予想なんですが『男性は生理用ナプキンを使わなくて女性は使うからその差なんかなぁ~』って思っています。言え、生理用ナプキンの使い手である女性の方々は『そんなん流したらアカンの知ってる!』って言いはるんですが、現実にそれが原因でトイレ大便器を詰まらせてしまう場合が多いです。記事を読むトイレの流れが悪くなり外を見ると排水マスから水が溢れかえってる奈良市朱雀より【トイレの流れが悪くなり外を見に行ったら排水マスから水が溢れかえっている】って依頼が舞い込んできました。トイレの流れがおかしいと感じたら慌ててしまいますが大事なのは詰まってるのは便器か?排水管か?排水マスか?って感じです。便器ならスッポン(ラバーカップ)等で解消出来る事もありますが、それも慌ててやるんでは無く、まずは排水マスを確認するのも1つの手です。男子トイレと共用トイレは通常排水】って依頼が舞い込んできました。トイレの詰まりって色んなパターンが考えられるんですが、女子トイレの場合は生理用品(ナプキンやタンポン)って事も考えないと行けません。男子トイレは小便器があれば尿石等が考えられます。【お客様用トイレが詰まり使用出来ないです】って依頼が舞い込んできました。ありきたりなトイレつまりの案件なんですが東大阪市の事務所に戻ったタイミングやったんで30k超えの長旅になります。トイレの流れが悪い...】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【以前もマスに木の根っこが詰まっていた事がある...】って話です。言うと【マスを開けると水が上まで上がってきている...】って感じです。状況を聞く限りでは『高圧洗浄機を使って排水管の中を洗管作業して行けば良いかなぁ〜』って感じなんですが、その時に木の根っこは入らない様にしなかったんかが気になります。記事を読む女子トイレ2台中2台が詰まっている為詰り除去をお願いします?葛城市東室より【1F女子トイレ2台中2台が詰まっている為詰り除去をお願いします。】って依頼が舞い込んできました。お久しブリーフな元請けの水道メンテナンス会社の本社からの依頼で緊急の案件です。いつもなら『場所は葛城市...トイレの詰まりでぇ~』ってなトコで遮って『遠い!』って言っちゃうトコなんですが今日は最後まで黙って聞いてました(笑)記事を読む男子トイレ水は流れるがトイレットペーパー等が最後まで流れない奈良市東向中町より【1階男子トイレ水は流れるがトイレットペーパー等が最後まで流れない】って依頼が舞い込んできました。この記事は作業の様子を動画に撮ってます。連絡を受けた時点ではただのトイレ詰まりみたいな感じやったんですが依頼書を確認するとこんな感じの依頼内容だったんで『便器の脱着作業になるんちゃうかな』って思いながら急行しました。割引MAXのお客様に動画を撮らせた結果は?奈良市大宮町より【トイレ詰まり】って修理依頼が舞い込んできました。連絡を受けた時点で『割引クーポンあります!』って宣言されていたんで阪奈道路でゆっくりと行ってきました。ちなみに電話受付で『割引クーポンあります!』って宣言しただけでは割引しません。作業に入る前にスマホやパソコンで割引クーポンページを表示させて作業員に見せて下さい。印刷しといてくれても構いません。現時点で山川設備のホームページは2つあってどちらをご覧になって連絡を下さったのかを調査してるんでご協力をお願いします。【トイレ排水【至急】フロア女子トイレ:詰りが取れない】って依頼が舞い込んできました。ラバーカップでもダメでした】って感じです。言えば、一時、毎日の様に奈良県からの依頼があったんですが『最近、行ってなかったなぁ~』なんて思いながら現場に急行しました。