先の予定を見ていると、新築検査の数が落ち着くため来月は、多少余裕ができると予想しております。■(1)今回の事例______________「間仕切り壁内の結露」_______________________◆写真解説クロスにカビが発生した壁をあけたところ、クロスに異常がない反対側の壁裏にもカビが発生していた。言えば、一般的には外壁面で起きる結露のこと。写真は間仕切壁で起きた結露。クロスにカビが発生し、壁を開けたら、クロスに異常がないところにもカビが発生していた。気づいていないだけで、壁内にカビが発生している家は予想より多いかもしれないと思いました。原因は、間仕切壁内の多湿。壁の中を空気が動く構造になっていて、小屋裏などから水蒸気が供給された。夏場エアコンで壁が冷えると、壁内で結露が発生、その水分でカビが生える。夏場の湿度が高くなる傾向にある。海水温の上昇などが影響していると思う。湿度コントロールが重要となる。仕事の帰り、水没被害にあった国道18号線を車で走りました。被害の状況をしっかり目に焼き付けました。被害状況は、ニュースで見るより衝撃的。1日経っても、頭から離れません。関東への台風の影響で、今日予定していた検査を延期。夜には上陸する見込みで、大きな被害が出ないことを祈っております。■(1)今回の事例______________「床下のカビ」_______________________◆写真解説1階床合板に生えたカビ。梅雨時、床下の湿気でカビが発生した。床下が結露している家が多かった。結露の水分でカビが発生しやすくなる。外気が例年より湿気ていたことが原因だと思います。外周部は効率よく換気できても、中央部付近は空気が滞留しやすい。床下にカビが発生した場合、1階床の気密が悪いと、カビの胞子が室内へ入り、部屋がカビ臭くなる。結露やカビが発生している場合、送風機などを設置する。==============================■(2)編集後記ドローンのアプリが大幅に更新。それに伴い、機材の再セッティングなどに手こずりました。パソコンも1台入れ替え、そのついでに検査アプリなども一部、一新しました。道具の軽量化、操作の簡易化は年々進んでいます。床下換気扇を探していたら、こんなサイトを見つけました。https://www.yukashita-kanki.com/ここに掲載されている写真と同じ状態が、今年は新築住宅で異常に多かったです。原因は外気の湿度が高いためだと思われる。基礎パッキンによる通気があるベタ基礎において昨年までは20件に1件あるか、ないかの事例。今年は床下に入れば3件に1件くらいの割合で結露を見た。気象のちょっとした変化で、家に支障が発生する。今後の気象変化を予測し、仕様を変えていく必要性を感じます。結露ここ近年は、昼間、事務所に居ることがほとんどありません。多くの現場に呼ばれている証拠で、ありがたく思います。夏の暑い時期、冬の寒い時期は、室内にいたほうが良いです。明日は現場予定を入れています。今年の夏は湿度が高く、床下を換気していても結露が起きている家が多い。通気している家の完成検査で、連続して床下の結露を見ています。今年の夏は、例年より湿度が高いそうです。湿った空気が床下へ入り込み、さらにコンクリートからの水分蒸発も加わり床下の湿度が高くなる。床下は日射の影響を受けないため、基礎などの表面温度は低く結露が起きやすい。過去、床下結露は、基礎断熱のケースが圧倒的に多かった。今年は逆転しています。床下に送風機などを設ける必要が生じます。今回、取り上げた床下結露。壁内結露も増えているというデータも出ています。結露対策が今後、重要になっていると思います。今から15年ほど前、住宅の結露に関する本を読んだときその本にこんなことが書いてありました。答えられるのは1割もいない。今でも同じだと思います。結露に深い興味を持たないと、勉強する機会はありません。私もその本をきっかけに、結露について勉強しました。今年、床下が結露している家が多いです。(基礎が外気に通じている、基礎断熱でないタイプ)毎日、湿度が高く、夏にしては気温が低いのが原因です。梅雨が明ければ、結露の発生は無くなり、乾くでしょう。結露いろんな所で発言していることがあります。「今後、建物の省エネ化が進むと、結露とカビが増えていく」20年ほど前に構造の法改正があった時は、構造金物の瑕疵が多かった。法改正後や建物の性能の変わり目は、瑕疵が出やすい。今現在、結露、カビの訴訟を何件かサポート中。前例があまりなく、裁判所に理解してもらうのに苦労しています。今日、瑕疵検査に伺った現場も、結露、カビの家でした。カビ臭くて住めないため、すでに転居。楽しみにしていた家に住めていません。原因は、設計、施工の不備。被害を予見できれば、防げたはず。予見できるようになるには、痛い目に会うか、勉強するしかありません。ハウゼコという換気部材のメーカーさんが通気などの勉強会を行ってくれます。岐阜県の山間部の現場へ行ってきました。7月の大雨で国道が通行止め。遠回りを強いられました。建物が大きいため、あと2回ほど伺う予定です。通るアルミダクトの結露。原因は、夏場の湿気た小屋裏+エアコンの排気で冷えたダクト。夏にエアコンを付けると、2階の壁に水滴が垂れてきた。小屋裏で結露した水が、天井の気密シート上に溜まり、シートの端から壁際に落ちた。屋根断熱でもないのに、小屋裏換気はなし。湿気が抜けず、湿度が高い。その中をアルミダクトが通っている。エアコンで冷えた空気が通るため、結露が起きた。取り急ぎ、断熱ダクトに交換。小屋裏換気を設けることもお願いしている。夏場はエアコンの冷気で結露が起きやすい。湿気やすい箇所に冷気を直接あてないことも重要です。断熱タイプのダクトを使う。明日は朝、岐阜と愛知の現場に行ってから出張。泊りではなく、その日のうちに名古屋に帰ります。週末から来週にかけても予定が埋まっております。現在、瑕疵検査は、順番を待って頂いている状態。相談も少し先でないと枠が空いておりません。9月に入ると多少空きが出る予定です。結露この時期、結露調査に行くことが多い。今日、伺った家は、最上階の天井で結露を起こしていた。天井の壁際から室内に出てきていた。「天ぷら油の垂れです。生活の仕方に問題があるから、壁の補修は、自己負担です」と言ったようです。後日、出てきた見積もりは120万円。この件のあと、私に依頼がありました。現場を確認すると、結露水が合板を通っているため、水が茶色になっているだけ。それを天ぷら油だと思いこんだようです。このような、バカげた話はよくあります。中には信用してしまう人も多くいると思います。施主自身も家に関する知識を持つことが重要です。