した太陽光発電設備には近づかず、すぐにご連絡ください。太陽電池モジュールは光が当たると発電する。太陽光発電設備のパワーコンディショナーや、太陽電池モジュールと電線との接続部は、水没・浸水している時に接近又は接触すると感電する恐れがある。そのため、感電を防止するよう十分に注意する必要がある。感電防止のためには、太陽電池モジュールの表面を下にするか、又は表面を段ボール、ブルーシート、遮光用シート等で覆い、発電しないようにすること。複数の太陽電池モジュールがケーブルで繋がっている場合、ケーブルのコネクタを抜き、ビニールテープなどを巻くこと。その際、ゴム手袋、ゴム長靴を着用し、絶縁処理された工具を使用すること。ケーブルが切れている等、感電の可能性がある場合は、不用意に近づかず、電気工事士やメーカー等の専門家の指示を受けること。降雨・降雪時には極力作業を行わない等の対策によりリスクを低減させることが望ましい。(2)破損等による怪我の防止(太陽光モジュールは大部分がガラスで構成されており、撤去作業等における破損による怪我を防止するよう十分に注意する必要がある。破損に備えて保護帽、厚手の手袋(革製等)、保護メガネ、作業着等を着用する等によりリスクを低減させることが望ましい。(3)水濡れ防止ガラスが破損した太陽電池モジュールは雨水などの水濡れによって含有物質が流出する恐れや感電の危険性が高まる恐れがあるため、ブルーシートで覆う等の水濡れ防止策をとることが望ましい。知らないうちに売電収入が減っています。配線や落葉・雑草などの外的要因のほか、配線や機材の相性などで発電システムが持っているポテンシャルを発揮しきれていないなど、点検してみると経年劣化以外の理由で発電量が下がっているケースの方が良く見受けられます。発電量により売電収入に大きな差がつく大切な資産ですので、定期的なメンテナンスで資産の価値を守り、優良発電所としての価値を高めていきましょう。会社概要お問い合わせ太陽光のメンテナンス、サービスに関する情報などお気軽になんでもお問い合わせください。導入事例トラブル事例集O&Mコラムよくある。