■ホテル内の各種動力負荷の電力監視を行い、データマル®にデータを記録します。R7シリーズの電力マルチユニット(形式:R7EWTU)を使用しています。データマル®のModbus/TCP通信で収集し、Web画面に表示します。■データマル®のFTPクライアント機能でホテルの事務所に設置されたパソコン(FTPサーバ)へ、定期的にデータ(CSVファイル)を転送し、保存しています。Uとの契約が必要です。:予防保全】コンプレッサコンプレッサのメンテナンス■コンプレッサは、一旦稼働開始すると24時間365日稼動します。定期点検時に適切なメンテナンスを実施することによって、安定した性能を維持することができます。データを記録し、トラブルが発生する前に予防保全ができます。■モバイルルータと組合せて設置すると、温度や圧力が正常限界値を超えたときに携帯電話回線を利用して、Eメールを発報し、担当者へ通報を行います。■Wi-Fiアクセスポイントと組合せて、タブレットで監視します。Uとの契約が必要です。■エンジンポンプとは、動力に内燃機関を利用するポンプのことです。電動モータと違い、台風などの災害時に電力会社からの電力供給がなくなっても動くため、増水した河川の雨水などを排水し続けることができます。設備の保守管理を目的として、エンジンポンプ制御盤にデータマル®を設置します。■設備の運転情報として、データマル®にエンジンの圧力や温度、回転数などの計測信号を入力します。■VPN(バーチャルプライベートネットワーク)を構築して外部からのアクセスを遮断し、セキュリティを確保しています。■定期点検時に、データマル®に保存されたデータをSDカードで回収し、各種測定値が正常かどうかチェックします。■調味料の製造に必要な原料の残量監視をデータマル®で行います。原料貯蔵タンクの残量が少なくなってきたら管理者へEメールで通報します。そのため、タンク内の原料がなくなる前に余裕をもってメーカーへ発注することができます。■データマル®のWeb画面では原料の残量をトレンドグラフで表示できるため、需要を予測することもできます。■データマル®がFTPサーバとなり、データマル®本体のSDカードの中に保存されている原料貯蔵タンクの原料の残量をロギングしたデータ(CSVファイル)を資材部の担当者が社内LAN経由でPCから収集をします。スマートフォンの画面はイメージです。お断りせずに変更することがありますのでご了承ください。エム・システム技研はスマートフォン(スマホ)端末の販売および携帯電話通信事業を取り扱っておりません。このページのアプリケーションを実現するには、固定IPまたはダイナミックDNSが必要になります。