(やや易しい)次の文章は,配電線の保護方式に関する記述である。\)により故障を検出して,遮断器にて送電を停止する。その後に配電用変電所からの送電を再開すると,配電線路に設置された区分用開閉器は電源側からの送電を検出し,一定時間後に動作する。\)により故障を検出して,遮断器にて送電を再度停止する。\)の区間が故障区間であると判断される。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。高圧の配電線路における事故区間を特定するための方式に関する問題です。一度理解してしまえば忘れにくい内容なので,本問でしっかりと理解してしまいましょう。解答:(3)(ア)事故を検出するのは保護継電器です。避雷器は雷が発生した際の雷過電圧を大地に逃がすものです。(イ)事故が発生した際には,区分用開閉器は一旦開きます。(ウ)配電線路に設置された区分用開閉器は,事故区間を特定するため,電源側から順次投入されていきます。(エ)区分開閉器を時限を持たせて順次投入するため,時限順送方式と呼ばれます。(オ)題意の方式の場合,変圧器側(電源側)から順次投入します。\)の区間が故障区間であると分かります。\)の区間が故障区間であると分かります。\)の区間が故障区間であると分かります。\)の区間が故障区間であると分かります。\)の区間が故障区間であると判断されます。[H25:問13]線路の電圧降下に関する計算問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。