【厨房内の手洗器の排水管に亀裂が入り水漏れしている】って依頼が舞い込んできました。このチェーン店でこのパターンの依頼内容だと大体予想が付くんですが25なんか32なんか...それとPトラップなんかSトラップなんかって感じなんですが手洗器ならどのパターンでも対応出来る様に材料は常に車に積んでます。この現場がどんな感じの現場やったんか詳しく解説して行きます。現場に到着すると排水管に亀裂がどうのこうの言う前に排水パイプが外されていました。使用禁止の貼り紙もしてあります。状況確認して行くと片ツバ管はナットを残して行方不明、U管も行方不明、キセル管がへし折れているって感じです。壁に排水管があるんでPタイプになります。水中ボンドでキセル管と排水管の隙間を埋めてたんですが慎重にキセル管を解体撤去して行きます。30の排水管に25を突っ込んでるパターンなんですが30に合う防臭キャップはありません。この段階でホースを突っ込んで通水テストしとくんがキモなんです。理由は簡単で手洗器の排水管が詰まってU管を解体しようとしてへし折ってるパターンがあるからです。片ツバ管のナットも解体撤去して行きます。通水テストの結果排水管のつまりは無かったんで経年劣化による亀裂が入ったんやと思います。排水パイプ(排水トラップ)の加工施工はいつもの通り片ツバ管のカットとキセル管のカットで施工して行きます。問題は排水パイプと排水管の隙間を何で埋めるか?たまにコーキングする時もありますが排水管は壁の中ですぐに落としてる場合があるんでPシールを使いました。【ワン座金で隠す】こないすれば排水パイプと排水管の隙間を埋めれて、尚且つ隠す事が出来ます。この時にキセル管に勾配を付けとくんがキモになります。まとめ【作業後の写真】そんな訳でいかがでしたか?この後に使用禁止の貼り紙を剝がして止水栓を開栓して通水テストをしています。途中の通水テストをしてなければこの時点で排水つまりが判明したら二度手間やしガックリします。後は排水トラップの水漏れが無いかの確認をして問題が無ければ作業は終了です。水漏れ】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【排水つまりで水の逆流が原因?】との事です。どデカい商業施設の中にある店舗なんですが建物の搬入口に店員さんが待ち構えてくれてて写真等を見せてもらい『排水つまりで水の逆流かなぁ~』と準備をしました。後から思えば電動の高圧洗浄機の方が良かったんですが、現場を見ずに状況を決め付けたんでドレンクリーナーに8mmのワイヤーと10mmのワイヤーを持って上がりました。排水つまり】の修理依頼が舞い込んできました。このチェーン店の手洗い場の排水つまり修理依頼は何度も行ってるんで慣れたもんです。排水つまりのパターンがあって目皿のつまりか?排水トラップのつまりか?排水管のつまりか?の判断をしなくてはいけません。排水管のつまりの場合にはグリストラップまでの排水経路の確認も重要です。【ディスポーザから水漏れするので、ディスポーザを外して普通の配管にしたいんです】って依頼が舞い込んできました。山川設備はディスポーザからディスポーザの交換はやってません。ディスポーザから普通の排水栓に交換はしてますが必ず管理組合の許可を取ってもらってるお客様の依頼しか受けてません。管理組合の許可をご自身で取って下さい。記事を読む女性専用トイレ、使用すると洗面台の下の配管から水が漏れてくる大阪市鶴見区安田より【排水配管(屋内)水漏れする】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【女性専用トイレ、使用すると洗面台の下の配管から水が漏れてくる】との事です。『恐らく洗面台の下にある排水トラップの水漏れなんやろなぁ~』なんて思いながら現場に急行しました。【3階女子トイレ手洗場下の水道管が劣化により破損してると思われますので修繕お願いします。】って依頼が舞い込んできました。『うぅ~ん...依頼内容で気になるんは水道管って言ってる事、ホンマに水道管やったら大騒ぎの筈やから多分排水トラップの事なんかなぁ~』って思いながら現場に急行しました。このチェーン店の排水トラップは金属製しか見た事がありません。『トイレ手洗場下だったら32かなぁ~』って思いながらちょっと離れた駐車場に止めたんで持って行くか工具一式だけで行くかコンマ5秒迷って工具一式だけで現場に入りました。パントリー下の雑配水管から水漏れが発生している為、修理依頼お願いします】って依頼が舞い込んできました。詳しく言うと【水を一気に流すと水漏れする。配管に劣化あり】って感じです。分からん写真と共に送られてきた水道メンテナンス会社経由の案件なんですが『排水の詰まりちゃうかなぁ~』なんて思いながら現場に向かいました。下から水漏れ】って依頼が舞い込んできました。山川設備が数々のドリンクカウンターやドリンクバーの下からの水漏れ修理に行くとほぼほぼ排水管から水が逆流しての水漏れです。原因としては排水管が詰まっているパターンが圧倒的です。このドリンクカウンターやドリンクバーの下の排水管を詰まらせて逆流させちゃうと詰まりの原因が油脂の塊であろうがバクテリアの塊であろうがかなりの臭いがします。外にある排水マスが溢れている枚方市東香里より【1外にある(敷地内)排水マスが溢れている2台所の排水にペットボトルのキャップが落ちて取れない】って依頼が舞い込んできました。インターネットでググって山川設備を見付けたそうで、もう1社とで迷ったみたいです。【ハンドシンク下の配管破損からの水漏れ】って依頼が舞い込んできました。『ハンドシンク?』って聞き直すと『手洗いの事やと思います』って事やったんで『金属製の排水パイプ(排水トラップ)が破損して亀裂損傷で水漏れって感じかなぁ~』って思いながら現場に向かいました。【厨房ウォッシャー下の排水管から水漏れしている】って依頼が舞い込んできました。連絡をもらった時点では『排水管が詰まって水が溢れてるんかなぁ~?排水蛇腹ホースから水漏れしてるんかなぁ~?』って思ってました。そもそも『ウォッシャーって何っ?』って感じなんですが現場を見ない事には判断出来ないんで急行しました。