株式会社ゼック本店所在地について、入居ビル所有者変更によりビル名が変更になりました。◎出資者様専用ページ:住所・メールアドレス・銀行口座等の変更rsstwitterfacebookメンテナンスの重要性(2015年11月25日発表)2015-11-25ゼックブログゼックブログzecinfo株式会社ゼックではファンドの営業者である合同会社から依頼を受けすべての発電所のメンテナンスを行っています。定期的に発電所に出向き、設備のチェックを行っています。今日はメンテナンス業務についてご紹介したいと思います。日々の発電量チェック。今日は晴れているから発電量がよいとか雨が降っているので発電量が悪いとかではなく発電所が健全に働いているかをチェックしています。太陽光発電所ではパネルで発生する直流電流を交流に変換するパワーコンディショナー(PCS)という装置を使っています。一般的に発電所容量に応じて1台~3台程度を設置します。1000kWの発電所には500kWのPCSを2台設置したりします。故障するとその間売電できませんので大きなロスにつながります。そこで、弊社で運営・管理している発電所はすべてPCSを小型分散しています。認定出力700kWに対して20kWのPCSを35台設置しています。これにより万が一、PCSが1台故障しても発電量の低下は1/35で済みます。故障した場合、3日以内に交換するということになっています。大型PCSだと、発電量が低い日があっても、天気が悪いのかPCSが故障しているのかわかりにくいものです。同じ発電所内のPCS出力はほぼそろいます。1台だけ出力の低いPCSがあれば、すぐに故障が疑われ、技術スタッフが発電所に急行します。今では城里7号太陽光発電所まで7か所の発電所が稼働しており、その間何度かPCSの故障に見舞われました。その度に遠隔監視で異常を発見、早ければ当日中、遅くとも3日以内に交換対応できました。(1~5号発電所は日本製(OMRON)のPCSですので、代替機と交換し修理対応しています。)次に重要なのが年次点検です。1年に1回、全パネルの断線チェックを行います。これにはソラメンテという診断機器を使用するのですが、パネルに断線があった場合、それを発見することができます。これまでの年次点検で1発電所あたり2~3枚のパネルに断線が発見されています。今年10月に行った鹿島灘2号の年次点検では、960枚のパネルのうち2枚に断線が見つかりました。>>鹿島灘2号年次点検の様子1つのパネルは3つの回路(クラスター)により構成されており、1クラスターに断線があった場合、そのクラスターを飛ばして電流が流れます。(スキップダイオード、バイパスダイオードを言われる仕組みです。)ですので、2クラスターに断線があったということは全体影響として0.07%程度の出力低下ということになります。不良パネルはすぐに交換してもらう手配をとっています。発電所を20年間にわたり健全に運営するにはこのような検査や修理が重要なことだと思います。年次点検では、パネルの傷やゆがみ、パネルを支える架台の状態、PCSごとの出力偏差(ばらつき)や設置状態を確認します。ブレーカーに接続されている端子の締め付けトルクチェックも行います。締め付けが充分でないと発火事故に至る可能性があるからです。あとは通常点検(月2回程度)を行います。除草の指示をしたりします。細かい管理の元、健全に運営されるものだと考えています。tweet関連記事2016-6-22ゼックブログ太陽光発電投資の天敵、「地震リスク」をどう見るか。(2016年6月22日発表)2015-7-29ゼックブログ再エネ固定価格買取制度について考える。