使用し銅管を直接固定することをお勧めいたします。被覆材(保温材)は長期の使用によって肉やせします。被覆材の上から支持具で止めた場合、銅管は固定されません。被覆銅管に限りませんが、縦引き時に被覆材の上から支持(保持)した場合は、配管のブレを防ぐ効果しか無いと考えた方が無難です。使用し配管を中央付近で固定することで、最下階エルボ部分における配管自重による座屈の危険性を防止すると共に、銅管の熱伸縮による負荷を半減できます。縦引配管の立上がり部・立下り部について、エルボの損傷が考えられる場合は、銅管の熱伸縮を考慮して伸縮曲管(エキスパンションループ、エキスパンションオフセット)などを用いて施工してください。更新ご使用できません。ラッキング処理などの紫外線遮断処理が必要です。仕上がり時の美観向上を目的としています。更新PMQで施さなくてもよいテープ巻きとは、仕上げのテープ巻きです。配管の全体を覆い隠すように巻かれる、テープ巻の事です。PMQは表面フィルムがありますので、これら仕上げ用のテープ巻きは施さなくてもかまいません。保温性能をきちんと確保する為に行われるテープ巻は、別途必要です。PMHの施工例を参照してください。※屋外や直射日光が当たる環境では、別途保護が必要です。PMQの施工例を参照してください。発泡プラスチック保温材」に準じています。「JIS規格番号からJISを検索」のキーワードに"A9511"を入力して検索してください。("a9511"などでは該当無しになりますので、必ず半角大文字を使ってください。被覆銅管の内、NC-KHE(ネオコイルKHE)、NH-KHE(ネオパイプKHE)、PC-KHE(ペアコイルKHE)及びNC(ネオコイル)、NH(ネオパイプ)の半数程度が適合します。詳細は各製品のカタログや当ウェブサイトをご確認ください。カタログには仕様を示す表の中に型番毎に表記しております。適合していても、液管のみの場合も御座いますのでご注意ください。