制御機器GHPチラーとはGHPのヒートポンプサイクルに水熱交換器を組み合わせた空調システムで、空調用の冷温水を室内機等に供給します。GHPチラーのメリット空冷式のため、冷却塔、冷却水ポンプが不要となり、水道代やポンプ電力が削減可能。既存の室内機(水配管系の室内機)や配管等が再利用できるので、工事費の低減と、工期短縮が可能。複数台設置による台数制御で高効率運転が可能。通常のGHPビル用マルチシリーズより広くなり、様々な環境に対応可能です。※冷温水温度は設定可能範囲であり、実際に取出せる水温は負荷により変動します。従来モデルのT形では950mmのところ、一体型チラーでは700mmまで縮小しました。特長2:外部アナログ入出力機能で操作性・省エネ性が向上A/D変換機能をもったアナログ入出力基板CZ-CAPM1をご用意しました。(ユニット内に取付け可能です。システム等からの4~20mA入力により、送水温度の設定変更が可能です。注)リモコンレスが条件となります。チラーコントローラーと組合せることで、簡易変流量制御も可能です。水熱交換器ユニットを分離し、空調機側に近づけることで、水配管長の短縮が可能。寒冷地では、凍結防止対策が不要になります。よる能力補正については、設備設計資料をご参照ください。※2必要に応じてドレンパンが必要になります。セパレート型の例チラーコントローラーとの連係により、空調性を保ちつつ、より細やかな台数制御を行うことで高いシステム効率を発揮。T=10冷温水の往還温度差を標準よりも大きくすることで能力を維持しつつ、冷温水流量が少なくできるので搬送ポンプ動力の低減が図れます。※定流量ポンプにおいてリニューアル例(吸収式より)既設の冷温水配管を利用して、工事費の削減と工期短縮および廃棄部材の低減が図れます。複数台設置によるバックアップ運転で、リスク低減が可能。CZ-10RT15G15台まで接続可能カラー液晶、タッチパネル方式搭載で、操作性がアップ。パナソニック・ホーム。