合板厚さ9mmに対し8mmもめり込んでいる。ほとんど貫通しているに等しく、説明するまでもなくダメな事例。2014年2月25日705、鉄骨造の高力ボルト。1本だけ、ナット面からねじ山が出ていない。2014年2月21日704、天井の石膏ボードの種類が違う。設計は強化ボードを指定。現場は普通の石膏ボードが施工されている。強化ボードは写真の壁の色と同じ。色で種類が分かります。2014年2月18日703、2×4の梁の中央部。排水管を通すためにあけた穴が下すぎるため、耐力に支障が出る。2014年2月14日702、基礎の大きな穴。コンクリート打設時にできたもので詳細な原因は不明。埋め戻される前に発見。2014年2月11日701、外壁モルタルが薄い。2014年2月7日700、屋根からの雨漏り。屋根合板を留める釘から内部へしみている。漏れ出したのは最近で、腐朽はない。2014年2月4日699、マンション壁の換気穴。あとからの穴明け(コア抜き)のため、鉄筋を多数切断している。2014年1月31日698、床下の水。雨水が基礎の打ち継ぎ部から内部へ入ってきた。床下が湿気て、カビ、腐朽、さびなどの原因になる。2014年1月28日697、マンションの床組。部分的に木を組み合わせ、支えている。接合部に接着剤の施工はない。大きな振動で崩れる恐れがある。2014年1月24日696、屋上壁立ち上がりのトップ。コストダウンで省いたようですが、これでは、経年劣化で雨漏りする。2014年1月21日695、結露に強いはずの木製サッシの結露。木枠が濡れるため、カビの発生、枠の腐朽が起きている。2014年1月17日694、床暖房の水漏れ。フローリングや下地合板が濡れ、一部が腐朽した。2014年1月14日693、基礎打ち継ぎ部のジャンカ。この箇所にジャンカがある現場が非常に多い。基礎の一体化を阻害する。2014年1月10日692、ガルバニウムの屋根材。長さを間違えて注文し、端部で継いである。ジョイント部をシーリングで処理しているが、将来、劣化などで雨漏りする恐れあり。2014年1月7日691、人通口部で段差になる部分。基礎断熱材の施工忘れ。断熱材が全くないため、冬場結露を起こしやすい。2013年12月27日690、ホールダウンボルトのずれ。基礎端に寄りすぎてコンクリートにヒビが入っている。ボルト径(16mm)の1.5倍以上、端からの距離が無く、強度に影響を及ぼす。2013年12月24日689、約10CM、基礎屋さんが位置を間違えて施工した。このあと、基礎を壊しやりかえた。大きく、強度に影響があることは確実です。2013年12月17日687、アンカーボルトが柱のほぞ穴部分にある。ナットが締まらず土台の緊結不良になる。柱のほぞもカットしないとおさまらない。2013年12月10日685、2×4の床梁。電気配線を通すための穴をあけ間違え、余分に4つもあけてしまった。全体として大きな穴となり、構造的に弱くなる。2013年12月6日684、基礎断熱材の欠損。コンクリート露出面で結露を起こす恐れがあります。2013年12月3日683、バルコニーに取り付けられた掃きだしサッシ枠からの漏水。サッシを外し躯体への被害を確認。下部の木が腐朽していた。2013年11月29日682、防水テープがサッシに接着していない。手で触ると簡単に浮く。これでは防水の役割を果たしません。2013年11月26日681、2×4の窓上に必要な構造材(まぐさ)が入っていない。基準を無視し、業者の自己流で建てられた家、安全性の保証はない。