2016年11月10日1040、梁の端部。大きな節の真ん中が割れている。貫通はしていないが、火打ちのボルトが取りつく箇所。大きな力がかかったときに破壊しやすい。2016年11月7日1039、擁壁の大きなひび割れ。地盤が弱く沈下したことが原因。ひび割れを放置したことで内部の鉄筋が破断、ひび割れの幅がさらに広がった。2016年11月1日1038、ベタ基礎立ち上がり下の大きな空洞。型枠内に土の塊が落下。除去せずコンクリートを打設したことが原因。»関連するブログ記事を読む2016年10月28日1037、ベタ基礎立ち上がり下の空洞。針金を入れると貫通していた。打継ぎを無くす一体打ちの施工で起きた不備。»関連するブログ記事を読む2016年10月25日1036、マンションの壁に発生したひび割れ。構造や耐久性への影響が懸念される。»関連するブログ記事を読む2016年10月20日1035、ベタ基礎スラブ筋の端部。本来立ち上がりの鉄筋外側で曲げるところ(赤線部)、加工ミスにより長さが短く、内側で曲げている。»関連するブログ記事を読む2016年10月17日1034、フローリングの膨らみ。最大約2CM隆起している。材料が伸びたことが原因。»関連するブログ記事を読む2016年10月14日1033、釘の位置が端すぎる。釘部から合板にひび割れが入り、縁きれを起こしかけている。未施工は耐震性能が弱くなる。»関連するブログ記事を読む2016年10月5日1031、雨の中、躯体を組み立て。壁内を確認すると大量の水が出てきた。»関連するブログ記事を読む2016年10月3日1030、床下の水漏れに気づかず放置すると、床下がかなり不衛生な状態になる。室内の悪臭、カビなどの原因となる。»関連するブログ記事を読む2016年10月1日1029、床下から見上げたユニットバスの壁際。床下の空気が壁との隙間から室内へ入るのを防ぐ「気流止め」が未施工。»関連するブログ記事を読む2016年9月27日1028、1階床組。鋼製束の長さが短く、間に木を挟んでいる。正規の施工ではなく不安定な接合。»関連するブログ記事を読む2016年9月24日1027、不同沈下によって発生した基礎と外壁のひび割れ。»関連するブログ記事を読む2016年9月21日1026、キッチン換気扇ダクトがつぶれている。外のフードからのぞいて発見。»関連するブログ記事を読む2016年9月16日1025、程度として、ひどい方のジャンカ。強度はもちろん耐久性にも影響が出る。»関連するブログ記事を読む2016年9月15日1024、接合部での梁の割れ。乾燥で木がねじれて割れた。刻みを入れた加工部分は割れやすい。»関連するブログ記事を読む2016年9月9日1023、マンションの打継目地のシーリングを撤去すると内部が濡れていた。ここからの雨漏り例が多い。»関連するブログ記事を読む2016年9月8日1022、石膏ボードの裏側にあるはずの構造用合板がなく、設計耐力が確保できていない。合板の施工があれば、下地探しの針が止まる。»関連するブログ記事を読む2016年8月31日1021、鉄筋コンクリートの壁、設備開口付近で鉄筋切断が切断されている。»関連するブログ記事を読む2016年8月29日1020、2階間仕切り壁上、気流止め未施工。気流止めがないと部屋の空気がここから屋根裏へ抜け省エネ性能が落ちる。»関連するブログ記事を読む2016年8月25日1019、LOW-Eガラス等の表示が屋外側にある=ガラスが内外反対に取りついている。金属膜の位置が違うと性能に影響が出る。室内側に表示があるのが正しい。»関連するブログ記事を読む2016年8月18日1018、大手メーカーの省エネ新築住宅。夏はエアコンが設定温度まで下がらない。冬の朝は室温が6°C。»関連するブログ記事を読む2016年8月17日1017、大判タイルの浮き。サイズが大きいほど裏側に空洞ができてしまう可能性が高い。»関連するブログ記事を読む2016年8月12日1016、ベタ基礎人通口、鉄筋が露出し錆びている。スラブコンクリートを打設したあとに鉄筋を切断しているのが原因。»関連するブログ記事を読む2016年8月9日1015、フローリングの濡れ。目視では分からない濡れている範囲が、赤外線サーモグラフィーカメラで見るとはっきりわかる。»関連するブログ記事を読む2016年8月5日1014、エアコンが効かない。夏の昼間、20°C設定にしても室温は31°C以下にならない。家の設計、施工に問題がある。»関連するブログ記事を読む2016年8月2日1013、壁内に湿気がこもる。湿気が抜けない構造であることが原因。壁内結露の原因となる。»関連するブログ記事を読む2016年7月29日1012、接着不良によるシーリングの切れ。施工不良が原因であるのに自己負担で修理するケースが多い。»関連するブログ記事を読む2016年7月26日1011、基礎天端レベラーの浮き。基礎の一部であり浮いていてはいけない。»関連するブログ記事を読む2016年7月22日1010、増築部と既設部の構造材(母屋)の継手。載せてあるだけで金物などで緊結していない。»関連するブログ記事を読む2016年7月19日1009、ベタ基礎底、根入れがないため、土が流れている。基礎の根入れはベタ基礎で120mm以上必要。»関連するブログ記事を読む2016年7月16日1008、基礎コンクリートの爆裂。中性化が早期に進み、内部の鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートにひびが入った。»関連するブログ記事を読む2016年7月15日1007、2階柱、小屋梁の隙間。ここ1本だけでなく全て空いている。鉛直荷重が柱に伝わらない。疑問を抱き、こちらで計算し直したら基準法に適合していなかった。風で家が揺れ、壁に多くのひびが入っている。»関連するブログ記事を読む2016年7月6日1005、雨漏りによる通気胴縁の腐朽。雨漏りの量によっては、通気胴縁も腐る。»関連するブログ記事を読む2016年7月3日1004、サッシ取り付け後、下枠が徐々に垂れて、網戸の建付けが悪くなった。垂れを防止する部品の取り付け不良が原因。»関連するブログ記事を読む2016年6月29日1003、工事中に床合板が濡れた。合板は乾きにくいため、数日経過しても含水率が70%もある。乾くまでフローリングを貼れない。»関連するブログ記事を読む2016年6月27日1002、床下の木材に生えたカビ。工事中、雨に濡れたことが原因。»関連するブログ記事を読む2016年6月23日1001、構造用面材、釘の外れ。間柱部は釘が外れやすい。増し打ちしていないと耐力的に弱くなる。»関連するブログ記事を読む2016年6月20日1000、新築住宅、天井のひび割れ。下地の留めつけ不良が原因。»関連するブログ記事を読む2016年6月15日999、筋交い金物。柱側に施工したビスが抜かれている。»関連するブログ記事を読む2016年6月14日998、グラスウールの施工不備。壁内に押し込こみ、防湿材の留めつけも悪い。»関連するブログ記事を読む2016年6月13日997、屋上防水のドレン(排水)部分。小さな穴から水が出ている。この穴から水が入り、雨漏りの原因になっている。»関連するブログ記事を読む2016年6月12日996、物干し金物を固定するスクリューボルトからの雨漏り。貫通穴部の防水が不十分。»関連するブログ記事を読む2016年6月10日995、外壁下にシーリングの施工。カッターでシーリングを切ると水が出てきた。外壁通気の入口を塞ぐと共に、通気層内の水が排出できない。»関連するブログ記事を読む2016年6月8日994、24H換気、吸気孔の開口。グラスウールの防湿材カット部にテープが未施工。室内の水蒸気が壁内へ侵入する。»関連するブログ記事を読む2016年6月6日993、ユニットバス周囲の石膏ボードのカビ。»関連するブログ記事を読む2016年6月2日992、屋根断熱材と野地板間の通気が塞がれていて密閉状態。ファイバースコープで中を見ると白いキノコのようなものが確認できた。»関連するブログ記事を読む2016年6月1日991、タイルの落下。築年数によっては、経年劣化として修理が自己負担になるケースがある。»関連するブログ記事を読む2016年5月25日990、土台右側の角だけが基礎パッキンに接している。原因を調べると、土台が反っているのではなく、基礎天端が斜め。»関連するブログ記事を読む2016年5月23日989、雨漏り修理のため外壁をめくったら、窓廻りの防水テープが未施工だった。»関連するブログ記事を読む2016年5月19日988、2階床の写真。梁のど真ん中に配管の立ち上げがある。大梁上部をかなり欠損している。»関連するブログ記事を読む2016年5月14日987、建物の基礎と擁壁が接合されている。擁壁の動きでクラックが発生。本来は切り離す必要がある。»関連するブログ記事を読む2016年5月10日986、鋼製火打ち梁。するブログ記事を読む2016年5月6日985、サッシ下からの漏水。内部の仕上げ材下の含水率が上がる。»関連するブログ記事を読む2016年5月3日984、サッシの取り付け精度が悪く、建付けに影響が出ている。下枠は右側へ大きく下がっている。»関連するブログ記事を読む2016年5月2日983、グラスウールの防湿材の施工がデタラメ。柱の内側にとめつけ、継ぎ目は切りっぱなし。これが原因で壁内に水蒸気が入り結露を起こした。かぶり不足で基礎の耐久性に影響する。»関連するブログ記事を読む2016年4月29日981、クロスにカビが発生。壁をあけ外壁合板の含水率を計測したら57%。正常な状態は20%以下。