2015年11月11日920、壁上部、断熱材の隙間。グラスウールが梁下まで届いていない。内側の壁の温度が高い。2015年11月10日919、鉄筋コンクリートの壁。ひび割れ部からの雨漏り。ひび割れ幅0.2mm程度でもこのように漏水する。2015年11月7日918、917番の写真、壁の内側。ひび割れから入った雨が内部まで達している。2015年11月6日917、木造住宅モルタル外壁のひび割れ。ひび割れの一部から錆汁が出ている。部屋の内側から確認すると室内側に雨漏りしていた。壁伝いに雨が流れてくるため、開口部から雨が壁内に入る。2015年11月4日915、杭の位置を間違えた。建物から外れた位置に杭がある。2015年11月2日914、気密シートの留めつけ不備。天井裏の室内から見えない箇所で施工がいい加減。隙間があれば、気密の効果が減る。2015年10月31日913、外壁のサイディングと土台水切りの隙間が少ない。本来10~15mmの隙間を取らないといけない。2015年10月29日912、木造住宅の壁量計算ミス。風圧力の検討で設計壁量が必要壁量以下(0.98)。結果はOKとなっている。2015年10月28日911、外壁塗装のムラ。塗料の厚さが一定ではなく、下地が透けている箇所もある。2015年10月25日910、屋根からの雨漏り。調査の結果、谷樋横の小さな穴が原因であることが判明。小さな穴が原因の雨漏りは結構多いです。2015年10月24日909、2×4の側根太、空調のダクトが連続して貫通し穴だらけ。これでは構造材としての耐力は期待できない。2015年10月23日908、木造住宅の外壁。サイディング材のカットミスが原因。パラペットの立ち上がりが低いため、風が強い日に雨が矢印部から入り、雨漏りする。柱脚下にボルトを入れ高さ調整。隙間にモルタルなどの施工はない。2015年10月18日905、木造住宅のバルコニーの水たまり。下地の施工ミスが原因。2015年10月17日904、鉄骨造の高力ボルトのピンテールが破断していない。本締め施工忘れ及び検査未実施だと思われる。2015年10月16日903、床根太が配管で完全に分断されている。2015年10月15日902、準耐火建築物の天井裏を撮影した写真。矢印部の木が浮いている。天井と壁の取り合い部で炎の侵入を防止する当て木の役割を果たさない。2015年10月14日901、基礎の位置を間違えて施工。土台を載せるため横に8CMコンクリートを付け足した。2015年10月13日900、陸屋根の雨漏り。原因を調べるため天井を開けてみた。合板の濡れ具合から原因を特定できた。大きな力がかかれば、変形、破損する恐れがある。2015年10月11日898、鉄筋の断面が露出。スラブコンクリート打設後に立ち上がりの位置が間違ていることに気づき切断、移動。新たな位置の基礎立ち上がりは、鉄筋がスラブにつながっていないと思われる。2015年10月10日897、45分準耐火構造が求められている木造3階の2階床。ユニットバス床下で石膏ボードが未施工。2015年10月9日896、コンクリートのひび割れから出ている錆汁。一時雨ざらしだったことが原因。2015年10月8日895、機械を使い非破壊で基礎の鉄筋の位置、表面からの距離を測定。2015年10月7日894、2×4住宅。雨漏りによる躯体の腐朽。気づくのが遅れ、腐朽が進行。2015年10月6日893、竪どいの受け金具。樋メーカーの指定する間隔は900mm。2015年10月5日892、軒どいの受け金具。樋メーカーの指定する間隔は600mm。2015年10月4日891、鉄骨のボルト接合部、ボルト孔が大きく拡大されている。耐力低下を生じる原因となる。大きな開口(200mm角)。大きな開口は剛性・耐力に影響する。2015年10月2日889、鉄筋コンクリート造の壁の断熱材。設計で指示された厚さは25mm。現場を計測すると18mmしかない。2015年10月1日888、1階床合板裏に生えた大量のカビ。基礎断熱で通気、換気がなく、床下が湿気たのが原因。天井裏がカビだらけになった。2015年9月29日886、小屋裏収納。この床面積を地震力に対する検討の計算で加算していない。計算ミスにより地震力に対し必要壁量が不足している状態。2015年9月28日885、バルコニー下の水切りのための溝部分、鉄筋のかぶりがない。このままコンクリートを打つと鉄筋が露出する。ファイヤーストップの施工不備。天井裏の間仕切り壁上部の石膏ボードが途中で止まっていて、壁内が丸見え。2015年9月26日883、柱、筋かいの直下に基礎がない。設計ミスで寸法を間違えたのが原因。2015年9月25日882、コンクリートの爆裂。鉄筋が錆びて膨張、コンクリートを割ってしまった。かぶりが少ないのが原因。2015年9月24日881、土台が基礎から浮いている。原因は基礎天端が部分的に低い。基礎へ荷重がきちんと伝わらない。2015年9月23日880、2×4の石膏ボード耐力壁。規定のビスピッチは100mm。磁石でクロスの上から位置を調べると150mmピッチでした。2015年9月22日879、小屋束の接合ピン抜け。完成後の検査で小屋裏に入り発見。指摘後の是正でピンを挿入する前の写真。2015年9月21日878、床下断熱材が下がり、基礎天端の通気が塞がれている。外気侵入による断熱性の低下が懸念される。2015年9月20日877、床下の断熱材。トイレ配管施工時に割られ、下がっている。2015年9月19日876、床下から見たフロアーの釘。使用が禁止されているフィニッシュネイルを施工。2015年9月18日875、水漏れした現場。タイル下にある合板の濡れを測定。濡れている箇所だけタイルをめくり修理をする。2015年9月17日874、土台の下に合板とビニールを挟んでいる。基礎が沈下し、水平を保つため施工。このあと躯体の重さでさらに10mm沈下した。2015年9月16日873、床根太の下に合計約30mmの合板を挟んでいる。基礎が沈下し、水平を保つため施工。このあと躯体の重さでさらに30mm沈下した。2015年9月15日872、コンクリート内部の水分を機械で探査。非破壊で雨漏り位置を特定する。床ガラリから入ってくる床下の空気が臭く、湿気ている。2015年9月13日870、人が点検のために通る基礎の人通口。大きな開口で耐力上の欠点となる。図面で指示された補強筋が未施工。2015年9月12日869、2階床の傾斜(9/1000)。原因は屋根荷重がかかる2階床梁がたわんだ。1階の天井にも亀裂が発生している。2015年9月11日868、鉄筋コンクリートのビル。床にたまった水が、配管穴から下へ落ちてくる。2015年9月10日867、小屋裏が多湿。湿度は90%を超えている。断熱不良等があると夏でも結露が起きる。ぶ厚い断熱材を入れた意味がない。2015年9月8日865、かなり程度の悪いジャンカ。断面欠損など構造的な影響が大きい。素人がコンクリートを打設したと思われる。2015年9月7日864、住宅の基礎の打継部から水が出てくる。場所は建物の中央付近。基礎下の水が鉄筋かジャンカを通じ侵入。2015年9月6日863、階段の段板が水平でない(左が右より1cm低い)。上り下りの際、違和感を感じる。2015年9月5日862、キッチンアルミダクトの穴。施工時に傷ついて穴があいた。ここから排気が漏れ、天井裏で結露が起きた。2015年9月4日861、吹き付け仕上げの外壁で下地が透けている。下塗りを省き、一回塗りで仕上げたと思われる。