2018年9月28日1160、天井点検口を開けると、屋根断熱材が多数落下していた。木(たるき)の間に挟み込むだけの施工で固定具などは無い。»関連するブログ記事を読む2018年9月19日1159、住宅の基礎。防湿シートが打ち継ぎ面(深基礎とスラブ間)に被り、コンクリートの一体化を妨げる。»関連するブログ記事を読む2018年9月11日1158、完成後の検査で見つけた火打ち梁、接合ボルト抜け。施工忘れ+検査をしていない(見落としている)。»関連するブログ記事を読む2018年9月6日1157、ユニットバスのドア枠角からの水漏れ。枠が変色、柱や土台まで腐朽していた。»関連するブログ記事を読む2018年8月26日1156、外壁のシーリング切れ。1年目で切れ、補修をしたが、またすぐに切れた。シーリングが切れると即雨漏りにつながる。»関連するブログ記事を読む2018年8月22日1155、小屋裏を通るアルミダクトの結露。原因は、夏場の湿気た小屋裏+エアコンの排気で冷えたダクト。»関連するブログ記事を読む2018年8月17日1154、固定不良のため、グラスウール(床下断熱材)の中央が垂れている。隙間から室内側に外気が入り、断熱効果を落とす。»関連するブログ記事を読む2018年8月8日1153、壁断熱材が一部未施工(写真の黄色の箇所)。断熱材がないため、屋外の熱が直に室内側の壁に伝わる。»関連するブログ記事を読む2018年8月2日1152、天井断熱材の一部施工忘れ(黄色の箇所)。天井面の温度が高く、部屋が暑い原因となる。»関連するブログ記事を読む2018年7月30日1151、基礎スラブの水たまり。するブログ記事を読む2018年7月24日1150、先回よりさらにすごいカビを撮影できました。1階の床下で発生していますが、室内はカビ臭くて住める状態ではありません。»関連するブログ記事を読む2018年7月18日1149、1階の床下。大引きにカビの胞子が付いている。基礎断熱で換気がなく、床下が湿気ているのが原因。»関連するブログ記事を読む2018年7月13日1148、耐力壁下の基礎人通口。柱下すぐ近くに開口があると、基礎に力が伝達されにくい。»関連するブログ記事を読む2018年7月8日1147、床下の漏水が原因の建材のカビ、錆。写真は床と壁をめくり、壁の内部を確認した写真。»関連するブログ記事を読む2018年6月26日1146、構造用面材の釘間隔が広い。この面材の釘間隔の規定は@100mm。構造用合板の@150mmと勘違いして施工。釘留めが少ないと耐力不足となる。»関連するブログ記事を読む2018年6月22日1145、屋根断熱施工の小屋裏の湿気。湿気の原因は、屋根通気層の湿気の滞留。野地板が腐る原因となる。»関連するブログ記事を読む2018年6月12日1144、鉄筋径がD10、図面(D13)より細い。コンクリートスラブの配筋。»関連するブログ記事を読む2018年6月6日1143、基礎天端レベラーの剥離、接着不良が原因。土台を載せる前に割れて浮き上がった。»関連するブログ記事を読む2018年6月3日1142、屋根通気を確保するための部材(段ボール)、下から押すと浮き上がる。ウレタン吹き付けの圧力で通気が塞がれる可能性が高い。施工されているテープが防水用ではない。粘着が弱いタイプで防水の機能を十分果たさない。»関連するブログ記事を読む2018年5月21日1140、基礎天端の水平不良。パッキンを入れて水平を調整。»関連するブログ記事を読む2018年5月15日1139、べた基礎打ち継ぎ部の大きなジャンカ。不具合個所をはつり取り、補修する必要がある。»関連するブログ記事を読む2018年5月12日1138、屋根と壁の取り合い部からの雨漏り。雨漏りしやすい箇所の一つ。下地防水に不備があった。»関連するブログ記事を読む2018年4月30日1136、屋根の気密シートを貫通する電気配線。気密テープの隙間があり、気密切れの原因となっていた。»関連するブログ記事を読む2018年4月18日1135、サイディングコーナーの開き。通気層内へ大量の雨が入る。メーカーは製造不良を認めない。»関連するブログ記事を読む2018年4月11日1134、外壁防水紙の劣化。メッシュだけが残り、水を通す。»関連するブログ記事を読む2018年4月6日1133、屋根下地合板の腐朽。この下にある通気層に出口がなく、湿気がこもり、結露を起こした。»関連するブログ記事を読む2018年4月1日1132、耐力壁石膏ボードのビス間隔。テープはビスの位置(磁石で確認)»関連するブログ記事を読む2018年3月26日1131、下の地盤が雨で緩み、サイコロが沈下、かぶりが無くなっている。コンクリートを流し込まれると分からなくなる。»関連するブログ記事を読む2018年3月19日1130、24H換気。接続ミスで給気の箇所が排気になっている。(写真はティッシュペーパーで吸排気を確認)»関連するブログ記事を読む2018年3月15日1129、窓まわりのシーリング不備。下地の木が出すぎて厚さが確保できていない。»関連するブログ記事を読む2018年3月9日1128、構造用面材にあけられた開口。開口が大きく、数も多い。エネ仕様の家、ユニットバス下。上に大きな隙間がある。ここから外気が入り、寒さの原因となる。»関連するブログ記事を読む2018年2月19日1125、基礎の上端から鉄筋が出ている。縦筋が長いことが原因。»関連するブログ記事を読む2018年2月14日1124、基礎表面の砂すじ(細骨材(砂)が縞状に露出している)。コンクリート打設時の不具合現象の一つ。»関連するブログ記事を読む2018年2月11日1123、基礎鉄筋の露出(かぶりがゼロ)。新築工事中の現場、すでに錆が垂れている。»関連するブログ記事を読む2018年2月6日1122、1階床を支える大引き継手の不備。固定が不十分な上、近くに受ける束もない。»関連するブログ記事を読む2018年1月31日1121、屋根裏から2階壁上部を確認。図面に記載のある筋交いがない。»関連するブログ記事を読む2018年1月24日1120、火打ち梁の固定ボルト。抜いてみたら長さ5CMのスクリューだった。本来、貫通ボルトを施工する必要がある。»関連するブログ記事を読む2018年1月20日1119、梁の空洞。梁が接合されない部分に間違えて接合加工した。大きな欠損で構造の弱点となる。»関連するブログ記事を読む2018年1月12日1118、土台のずれ。基礎から半分以上ずれている。アンカーボルトで緊結できていない。»関連するブログ記事を読む2018年1月9日1117、梁の接合部。寸足らずで継手が、かみ合っていない。»関連するブログ記事を読む2018年1月7日1116、柱のずれ。柱で受ける前提で梁のサイズを決めているため、梁が耐力不足となる。»関連するブログ記事を読む2017年12月27日1115、2階の耐力壁下に梁がない。耐力壁としての役割を果たさない。1階天井裏からの写真。»関連するブログ記事を読む2017年12月25日1114、小屋束がない。屋根を受ける母屋の角部。大工の加工ミスが原因。»関連するブログ記事を読む2017年12月20日1113、住宅の基礎。横方向のひび割れが多数。»関連するブログ記事を読む2017年12月16日1112、フローリングの盛り上がり。短辺の継目が盛り上がり、山になっている。1M程度の間隔で支持金具等を用い固定する。»関連するブログ記事を読む2017年11月28日1110、換気扇スリーブまわりの隙間から見えるはずの壁断熱材が見えない。断熱材を入れずに壁をとじた。(工事中に発覚)»関連するブログ記事を読む2017年11月21日1109、コンクリート躯体内に木片が混入。大きなものになれば、構造強度に影響を与える。»関連するブログ記事を読む2017年11月13日1108、築1年目に発生した外壁シーリング切れ。雨漏りの原因になることもある。プライマーの施工不良。»関連するブログ記事を読む2017年11月6日1107、釘を打ち損じたサイディングの穴。小さな穴でも雨が入り、雨漏りの原因になることがある。»関連するブログ記事を読む2017年11月3日1106、耐力壁部の梁、電線貫通のための穴が12ヶあいている。穴は構造の欠点となりやすく、耐力低下は確実である。断熱材を欠損した場合、補修が必要。»関連するブログ記事を読む2017年10月23日1104、洗濯排水、床下の接続口。隙間があり、下水臭が漏れている。悪臭の原因は接続不良が多い。»関連するブログ記事を読む2017年10月18日1103、階段下の1階床、断熱材が未施工。年配の大工さんほど断熱材の正しい施工方法を知らない人が多い。»関連するブログ記事を読む2017年10月12日1102、地震時の柱の引き抜きを防ぐホールダウンボルト。規定(M16)より細いボルト(M12)が使われている。所定の耐力が期待できない。»関連するブログ記事を読む2017年10月5日1101、床下断熱材が斜めに取りついている。受け金物のサイズ違いが原因。隙間ができ、室内側に外気が回る。