ご使用の際には、講習後に発行いたします修了証カードが必要となります。講習のお申込みにつきましては、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。更新R32冷媒の設計圧力は、R410Aと同じ2種冷媒(最高使用圧力:4.3Mpa)です。R410Aが使用できる配管であれば使用可能です。詳細は各製品のカタログや仕様書、当WEBサイトをご確認ください。細目ごとに対応冷媒種別を記載しております。原則として既設配管の再使用はおすすめできません。エアコンの冷媒配管の中には、冷媒と同時エアコンオイルが循環しています。エアコンオイルは、冷媒やエアコン機器に合わせて最適なものが使用されています。エアコン機器交換の際に既設配管を再利用する場合、配管内の残留オイルなどに対する厳しい管理が必要となります。配管洗浄の費用や機器トラブルを考慮すると、交換してしまった方が良かったと言う場合も少なくありません。古い配管(〜2006年頃まで)を再利用する場合は、軟質銅管の6分(19.05)などは肉厚不足の可能性がありますのでご注意ください。難燃被覆銅管「ネオパイプNHR」などの難燃被覆銅管※何れも販売終了)を除いて難燃性を有しません。現在販売している、被覆銅管はすべて難燃性を有しているため安全にご使用できます。)には、冷暖房効率の悪化や結露の発生の可能性があります。ついて(PDFファイル)」Qペア管の外周寸法(結束する場合)を教えてください。液管ガス管それぞれの円周の1/2と外径の1/2を加算して、液管の頂部からガス管の頂部までの距離(c)を足します。c2=(a/2+b/2)2+(b−a)2x=aπ+bπ+a/2+b/2+c※c=√c2、π≒3.14これによって結束具に必要な長さ(x)が求められます。結束バンドが多少食い込むぐらいの長さになります。結束バンドの余裕を見ておきたいときはd2=(a/2)2+(b−a)2x=aπ+bπ+a/2+b+dと、してください。関数電卓が無いなど、簡易にみる必要がある場合はx=a×2+b×4で概算が求められます。銅管肉厚は、製品によっては数度変更となっています。因幡電工総合カタログ(1995年〜2009年)の記載内容にもとづく。市場のタイムラグは考慮していない。重複している年があるが、これは異なる肉厚の製品が平行掲載されていたことによる。空調工事用(フレアナット用)のトルクレンチを使用し、規定の力で締めてください。正しい締め付けをおこなわないと、フレア面を破損してガス漏れなどの原因となります。トルクレンチの詳細につきましては、トルクレンチのメーカー(工具メーカー)様にご確認ください。以下のようなメリットデメリットがあります。配管が露出せず、美観がいい。エアコンの設置場所の自由度が高い。貫通穴(エアコン配管取り出し用の穴)は露出配管の場合でも事前に設けることは可能です。デメリットとしては、コストが高い。イニシャルだけでなく、エアコンを取り替える時も「標準的な工事」よりかなり高くなる可能性があります。配管交換を行う場合は、内装ボードをはがして配管を行い、その後で壁紙の張り替えを行うことになりますので、エアコン取付業者様だけでなく内装工事業者様(ハウスメーカー様)にも、ご依頼いただく必要があります。トラブルの発生確率が上がる。トラブル時の対応が大変。エアコン配管に問題がある場合は機器が動かないのですぐわかります(機器は引渡前に取り付けることをお奨めします)が、ドレン管(排水管)の漏水*1や結露水のトラブルは問題が表に出にくく、トラブルが表面化したときには重大な損傷を受けていることがあります。獣害や虫害などを誘因する場合があります。将来のエアコンに対応できない。付加機能付きエアコン、冷媒の変更、電源や信号線の変更など。この場合は追加工事が必要になったり、埋設では対応できない場合があります。※冷媒管とは異なり付加機能用の配管は規格が存在しません。延長する長さに制限がある場合があります。※部屋の広さによって必要とされるエアコン出力≒配管サイズは変わります。メーカーによって配管サイズが異なる場合がありますので注意が必要です。天カセエアコンなどの埋設(隠蔽)配管を行うことが前提のエアコンは排水処理などがきちんと考慮されています。一般的に、埋設(隠蔽)部の配管は、通常の露出配管と比較して環境(温度・湿度・換気など)が悪いことが多く、結露に対し注意を払うことが必要です。配管を交換することが可能な設計とする。配管の確認(点検・清掃を含む)を定期的におこなう。埋設(隠蔽)部の換気や除湿に配慮した設計・施工をおこなう。ペアコイルKHEなど)を使用するか、配管に追加の断熱(保温)工事をおこなう。)を使用し、ドレン勾配をとる。壁/内装の工事業者に対する、冷媒/ドレン配管の取り扱いに関する指導をおこなう。照明器具の取り付け位置がエアコン配管に影響を与えないように注意し、配管から離すか別途断熱処理などを行う。配慮することをお奨めします。これによりコストはUPしますが、リスクはかなり低減できます。これが一番大事な点ですが、工事にあたっては、設備工事などの経験が豊富な工事店様にお願いするといいでしょう。コストはかけられないが、リスクも取りたくないというのであれば、埋設(隠蔽)配管はあきらめて、配管化粧カバー(スリムダクトなど)をご利用になることをお奨めします。何れにしろ、利点と欠点、コストとリスクをきちんと確認の上、美観や利便をとるのかどうか、その場合はどの様な設計・施工にするのか、施主様ご自身にご判断いただく必要があります。ハウスメーカーは勧め、機器メーカーは勧めないのか一考してみるのもいいでしょう。埋設=壁などに配管を埋め込む。配管の交換≒リフォーム。隠蔽=天井など見えないところに配管する。一般家庭用エアコンと天カセや天吊りタイプエアコンとの違い。