23.6.4に基づきます。数式が掲載されており、必要な肉厚がもとめられます。実際の被覆銅管の肉厚は、計算値を最低基準とし施工性を考慮した肉厚設定されています。基本的には同じものです。同じ材質でも使う目的に応じて「断熱材」と呼ばれたり「保温材」と呼ばれたりします。断熱とは「熱を遮断する」と言う意味ですが、保温は「温度を保つ」の意味です。して呼称し、温度を一定に保つ為(保温)や熱が伝わるのを防ぐ為(断熱)に使用しています。製品仕様書に掲載されておりますのでご確認ください。防露設計計算式に準じて算出した理論値です。耐圧上は使用できますが、当社製品は冷凍空調用の冷媒配管として製造・販売しております。してDPCをご用意しております。PE-C-P2)の「厚さ収縮率7%以下」という項目に基づきます。外気温23°Cにて、銅管に供試体(保温材)をかぶせ、銅管に120°Cのオイルを連続して通して168時間経過させる。その後供試体(保温材)を取り外し、24時間屋内放置する。放置後の厚さ変化率(厚さ収縮率)を測定する。このとき厚さ収縮率7%以下の場合は耐熱温度120°Cになります。試験における当社被覆銅管の実測値は、長さ方向、厚さ方向とも2%です。不燃とは「全く燃えない」と言う意味ですが、難燃とは「燃えにくい」と言う意味になります。コンクリート、煉瓦、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニューム、ガラス、モルタル、漆喰、その他これに類する建築材料で法令で定める不燃性を有するもの。木毛セメント板、石膏ボードその他の建築材料で不燃材に準ずる防火性能を有する物として建設大臣が指定するもの。プラスチック板その他の建築材料で難燃性を有する物として建設大臣が指定するもの。更新スリムダクトSDは、主に屋外で使用して頂く配管化粧カバーです。エアコン配管の外壁取出し部分から室外機付近までの配管にカバーをします。サイズは4種類(66/77/100/140)、カラーは5色(アイボリー、グレー、ブラウン、黒、ホワイト)ございます。パーツ種類も使用箇所に応じて多く取り揃えています。スリムダクトLDは、SDのコンセプトを元にコストパフォーマンスに優れた配管化粧カバーです。サイズは2種類(70/90)です。パーツ種類もSDよりも少なくなります。カラーバリエーションはSDと同じです。スリムダクトMDは、上記2種と異なり、室内専用の配管化粧カバーです。サイズは2種類(75/85)です。カラーバリエーションはネオホワイトのみです。直管やパーツの形状・ラインナップが様々な室内環境に対応できる設計になっております。各々に互換性は御座いません。更新シリーズ間(SDシリーズ・LDシリーズ・MDシリーズ)の互換性は無いため接続できません。同じシリーズの場合は異径ジョイント、異径アダプタを使用してサイズ変更が可能です。更新フリーコーナーは半割れ構造になっていないため、フリーコーナーのみを取り替えることはできません。最寄の弊社営業所へお問い合わせください。屋外使用を前提として設計していないため、変形・変色などの可能性があります。屋外用用途のスリムダクトSD/LDをご使用下さい。当社から一般のお客様への直接販売はいたしておりません。エアコンの据付部品として、一般の家電販売店・ホームセンター又はエアコンメーカーのサービス様でお取り扱いです。お近くの電気店・ホームセンターなどにご確認ください。お問い合わせください。お問い合わせください。更新スリムダクトSD/LD/MDは直付け専用として設計されており、構造や部品構成は浮かし工法に対応いたしておりません。当社では、浮かし工法を採用している配管化粧カバーとして「スリムダクトPD」をご用意いたしております。浮かし工法にて施工なさる場合は、こちらの製品のご利用をお奨めいたします。耐候性に優れたシリコン系のコーキング剤をご使用ください。更新MDの方が適しています。室内でドレンホース(エアコン室内機で生じた水を屋外に排水するためのホース)を使うには、結露の防止を考慮して保温材付きドレンホースを使う必要があります。保温材付きドレンホースを使うには、一般ドレンホースを使う場合にくらべて3倍以上の容積を確保する必要があります。スリムダクトMDはスリムダクトSDにくらべ、保温材付きドレンホースの使用を前提に、施工性を考慮したゆとりのある設計になっています。スリムダクトMDは、取り付けビスが目に付かないように配慮して設計され、インテリアとの親和性もたかまります。Qスリムダクトに色を塗りたいのですが。塗装せずに使用することを前提に設計しており、塗装については当社保証の範囲外となります。塗装が必要な場合は、塗料や塗装方法を塗料メーカー様または塗装業者様とご相談いただけますようお願いします。スリムダクトの材質につきましては、ダクト及び基本パーツはPVC(塩ビ)ですが、一部パーツはABSやPP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)を使用しています。製品カタログや当WEBサイトに掲載の製品仕様書をご確認ください。Qスリムダクトを切断するときの目安。スリムダクト(直管)をカットするときスケールがついているといいのですが。ビス取り付け穴(半抜き穴)のセンターは100mmピッチになっています。(両端は約50mm)詳細は各製品の仕様図面などをご確認ください。弊社としては施工性や曲がり、ドレン勾配などを考慮してSD-100かLD-90を使用して頂くことを推奨いたします。通常の購入ルートまたは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。(弊社からは定価御見積のみ提出可能です)QスリムダクトRDの収納配管系統数の計算方式をおしえてください。)がございますのでご参照ください。当WEBサイト「資料」のページより「スリムダクトRDサイズ選定ソフト」がダウンロード可能です。ソフトを使用して収納配管系統数を確認することが可能です。申し訳ございませんが、弊社には施工・工事部門がございません。この為、施工・工事に関しましては、弊社では請け負いかねます。施工業者に関するご相談あるいはご紹介などは随時承っておりますので、お近くの弊社代理店もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。施工図面ではありませんが、見積(積算)用の簡単なレイアウト図であれば作成いたしますので、弊社代理店又は最寄の弊社営業所までお申し付けください。QスリムダクトRDのZAに塗装したい。塗装について推奨方法を知りたい。塗装せずに使用することを前提に設計しており、塗装については当社保証の範囲外となります。塗装が必要な場合は、塗料や塗装方法を塗料メーカー様または塗装業者様とご相談いただけますようお願いします。メッキ鋼板(JISG3323適合)」を使用しています。よってこれより短くなります。架台)の項をご確認ください。更新スリムダクトRD標準タイプは、人が乗ることはできません。標準タイプは、人が乗ることを想定した設計になっておりません。人が乗ることを想定した製品として、スリムダクトRD歩路用があります。メンテナンス時の歩路として一時的に使用することを目的としたものであり、通常の通路として使用することはできません。Q標準タイプのRDダクトを、歩路用タイプに変更したい。歩路用タイプは標準タイプと比べ、親桁の仕様は同じですが強度を上げるため補強板の仕様等に違いがあります。フタを変えるだけでは、歩路用として使用できません。弊社代理店又は最寄りの弊社営業所までご相談ください。床固定用のボルト穴がありませんので、そのままではボルト止めすることはできません。してもボルト止めを行う場合は、お客様の方で、ボルト穴を設けたり、固定用の金属バンドなどをご用意いただくことになります。高耐食鋼板をお奨めします。溶融亜鉛めっき処理(HDZ55)と同等以上の防蝕性能を有しています。鋼板タイプは、表面の耐薬品性に優れる塗装皮膜及び亜鉛の犠牲防食作用により、塩害仕様の機器ユニットと同等の耐塩害性能を持っております。ステンレスタイプは、ステンレス生地が露出している事から、大気中の塩素イオンにより局部的な腐食が発生する恐れがあります。門(RZM)、足(RZB)ともにSタイプをご使用ください。150タイプの場合は300タイプのSもしくは壁面用の取り付け架台(RZW)をご使用ください。RDダクトを壁面浮かし施工する場合、MSタイプ以上の高さが有る架台を使用しますと、重心位置が壁面から離れ、架台の取り付け強度に問題が生じることがあります。Sタイプもしくは壁面用の取り付け架台をご利用ください。設置方法・壁面)の項をご確認ください。市販の配管支持金具を利用する方法などがあります。RDダクトの子桁はC型チャンネルに類似した構造となっておりますので、ここに市販の支持金具などを取り付けることが可能です。長い距離を縦引きする場合は銅管を直接保持したり、トラップや曲がりで区切って支持するなどの処理を行ってください。止水プレート(又は止水スリーブ)は、建物内部への雨水進入防止処理(止水処理)の一環として用意しております。お客様の方でチャンバーボックスなど自作して、別途止水処理を行う場合はこの限りではありません。取扱説明書通りの施工を施していただければ、通常の雨水は止水できます。災害時における止水までを保証するものではありません。0920」準拠の止水性試験を実施し、水の進入が無かった事を確認しております。約3mの距離から、あらゆる方向に内径12.5mmのノズルで、水圧約100kPa(水頭が約8mになる圧力に相当)にて、試験機材の外郭表面1m^2当たり1分間に約100リットルの水量を3分間放水。通常では必要ありません。スリムダクトRDは、通常施工の場合は底部を閉塞せず、配管などの取り出しに利用する構造になっています。次の状態の場合には必ずご使用ください。壁面浮かし施工やその他雨水の多量進入が想定される場合。天つり逆さ施工などのダクトの底が上になる形の施工やその他多量のホコリなどの進入が想定される場合。多雪地域におけるダクト内への雪の進入が想定できる場合。鳥、鼠など、ダクト内への小動物進入が想定される場合。その他、底板を使用した方が有益であると想定される場合。底板を使用しても雨水は進入してきます。RDダクトは、防水構造ではありませんので、底板を使用しても防水の効果はありません。更新ホルソーなどを用いて、底板に配管取り出し用の穴を設けて、配管を取り出してください。その際、切断部は必ず防錆処理(ジンクリッチ(Zn-Al)系の塗料による補修)を施してください。取付方法と強度が異なります。固定ジョイントの方がよりしっかりと接続できます。基本的にフリージョイントは、切断加工などを施した場合(固定ジョイントが使えない場合)のみにご使用ください。平地置き状態であれば可能です。取付強度が低下する事からあまりお奨めはできません。フリージョイントでの接続が連続するような状態での利用や、コーナーパーツの接続での利用は極力避けてください。高速カッターないし、サンダーなどをご利用ください。450タイプ以上のサイズを使用する場合は、サンダーの方をお奨めします。切断面は腐食防止の為、必ずバリなどをヤスリなどを使用して取り除き切断面を平滑に処理した後、防錆処理(ジンクリッチ(Zn-Al)系の塗料による補修)を施してください。立面90度コーナー(RC-150)は、立ち上がりと立ち下がり兼用になっています。立ち上がりの場合と立ち下がりの場合では、フタと底の位置関係が逆転しますので、どちらの場合にも使用できるように、2種類のフタと底板が入っています。(一方のフタと底板は製品に組み込み済み状態で出荷。センター評定書をダウンロードしたい。認定・評定書に記載の条件を知りたい。当WEBサイト「資料」タブ内の型番別及び認定・評定番号別の表より選択してダウンロード・閲覧することができます。Q占積率の計算方法を知りたい。100にて算出します。→この数値が認定・評定の定める条件に適合していなければ使用はできません。防火壁がアスロック60mmです。耐火キャップNXが使用可能です。(認定番号:PS060WL-0842)認定上の壁の種類としては、中空壁の扱いとなります。詳細は、当WEBサイト掲載の認定書をご確認下さい。QIRM-P(マンション用耐火パテ)を保管した場合に使用(施工)期限はあるでしょうか。使用(施工)期限は設けておりません。IRM‐Pは不乾性のパテのため、配管貫通予定部に保管後、配管時に使用することが可能です。しては使用できません。QKF-P/IPF(硬化型不燃タイプパテ)の耐熱温度を知りたい。通常の使用環境を想定しているため、耐熱温度はありません。防火材としてモルタルと同等の使い方ができると認められた材料です。耐火レンガのように常に高温にさらされる環境で使うものではありません。QIRSP/IRLP(耐火遮音カバー)の耐熱温度を知りたい。更新IRSP/IRLPは排水用であり、耐熱温度はありません。常時お湯が流れるようであればご使用できません。排水用途としてご使用ください。Q防火区画貫通部材の耐熱温度を知りたい。通常の使用環境を想定しているため、耐熱温度はありません。更新DHBの上側に水がたまる高さが必要ですので、室内機の高さより1m以上低い位置に縦向きに取付ください。更新おとめちゃんDHBは、定期的な点検・清掃が必要です。配管化粧カバーを使用する場合は、DHB内部の状況が確認できるように化粧カバーで覆い隠さないでください。施工事例は、当WEBサイト掲載の製品仕様書をご確認ください。屋内用ではありません。ドレンホースとの接続部分は差込式になっており、接着されておりません。何らかの原因でドレン配管がつまった場合、接続部から水がもれる恐れがあります。屋外部で、垂直方向に取り付けてください。当社製品は冷凍空調用のドレン排水管として製造・販売しております。圧力管(給水管)として使用する場合は、当社保証の範囲外となります。当社から一般のお客様への直接販売はいたしておりません。エアコンの据付部品として、一般の家電販売店・ホームセンター又はエアコンメーカーのサービス様でお取り扱いです。お近くの電気店・ホームセンターなどにご確認ください。お問い合わせください。お問い合わせください。Qドレン排水用レールDL(ドレンライン)の推奨接着剤を知りたい。更新シリコン変性ポリマー系弾性接着剤などとなります。組み合わせて使用することで、壁面部分から排水口までスムーズにドレン水を流せます。K6741(硬質塩化ビニル管)」に準じていますのでVP管(相当)と言えます。エアコンのドレン(排水)用として製造されている製品です。その他の製品に関する規格適応状態は下記の表をご参照ください。−注)表中の"準じる"とは"寸法公差のみ準じる"を示します。通常のドレンホース(当社型番DH)は、屋外用のドレンホースですが、耐候性品ではありません。配管の際には、配管化粧カバーに収納するなどの、耐候性措置が必要です。屋外露出(耐候性措置を施さない)施工を行う場合は、耐候性ドレンホースDHQのご使用をお奨めします。ドレンホース(DH-14)および耐候性ドレンホース(DHQ-14/16)の口元寸法は種別およびサイズに関わらず同じです。※内径や蛇腹部の寸法は異なります。従って、緊急避難的に異なる種類•異なるサイズのドレンホースを接続することは可能です。更新ドレンアダプター(屋外用接続パーツ:NDH-1416S)をご使用ください。このパーツを使えば、VP管や当社ネオドレンパイプ(ND)などの継手と当社ドレンホース(DH/DHQ)*1を接続することができます。(直管には直接接続できませんのでご注意ください。)尚、接着には塩ビパイプ用接着剤をご利用ください。DSHをご使用ください。専用のVP管接続用パーツをご用意しています。DH/DHQシリーズ以外の嵌合検証はおこなっておりませんので、DH/DHQ以外のドレンホースは保証範囲外とさせていただいています。一部のドレンホースは山ピッチや外径がDH/DHQの規格と著しく異なるものがありますのでご注意ください。Qエアコンからポコポコと言う異音(空気が逆流する音)が聞こえます。エアコンから異臭がします。エアコンから虫が侵入してきます。更新ドレン排水用の逆流防止弁(逆止弁)を使用することをお奨めします。エアコンに接続されているドレン管は、排水の必要上、フタをされていない状態です。従って、外気や虫などが、この管を伝わって侵入してくる場合があります。これらの事象が発生する確率が高くなります。(笛のようなヒューヒュー音や、洞窟のようなボーボー音など)があります。エアコンやドレン管が汚れていることによって発生している場合があります。解消できる場合があります。DC」をラインナップしています。定期的に清掃する事をお奨めします。その際は、逆止弁も点検、清掃してください。一般のドレンホース(当社型番:DH、DHQ)は、屋外で使用することを前提に設計しており、埋設(隠蔽)配管については当社保証の範囲外となります。隠蔽配管に普通のドレンホースを使うことは可能ですが、当社としては以下のような理由からお奨めしていません。一般ドレンホースおよびそのアクセサリーは屋外での使用を前提として設計されています。一般ドレンホースには保温処理がほどこされておりません。したがって結露が発生し、それによるトラブルが発生する可能性があります。一般ドレンホースの接続は単なるはめ込みです。したがって施工状況や熱収縮などにより接続部が抜け落ちる可能性があります。隠蔽でのドレン配管は、塩ビ管などを使用し十分な保温処理をすることをお奨めします。隠蔽でのドレン配管は、室内配管以上の注意が必要です。隠蔽されているが故に、トラブルの発見が遅れ、重大な損害が生じる場合があります。余裕をもった保温設計と確実な接続方法を考慮して、配管材料を選択してください。室内機側のドレンが塩ビ(接着可)のものやポリプロピレン(接着不可)のものなどがございますので、よくご確認いただき、室内機側のドレンの材質にあった施工をご検討ください。できれば完全な隠蔽ではなく、配管の交換やメンテナンスがおこなえる構造にすることをお奨めます。NDD」、塩ビ管用保温材「PMQ」などをご用意いたしております。断熱ドレンホースは、エアコンの排水用途に使用する製品です。規格はありませんが、エアコンの排水温度を想定した設計をしております。お湯を通すといった使用用途範囲外のご利用については当社保証の範囲外となります。断熱ドレンホース(DSH)同士のジョイント接続(DSH-J使用時)であれば、正しく接続されていれば通常の環境下ではまず結露は発生しません。断熱ドレンホースの継手部品は、断熱ドレンホースの保温材がジョイント内に入る込む構造になっているため結露防止効果があり、追加の結露防止処理を行わなくても良い構造になっています。しても心配な場合や、塩ビ管などと接続する場合は、断熱粘着テープや市販の保温材などを使用して結露防止処理を行ってください。塩化ビニルパイプ用接着剤を利用して接着してください。通常の製品購入ルートでお問い合わせ下さい。お問い合わせください。更新エアコンキャップは、屋外側、屋内側とも使用可能です。室内側:MWMなど)をご使用下さい。当社から一般のお客様への直接販売はいたしておりません。エアコンの据付部品として、一般の家電販売店・ホームセンター又はエアコンメーカーのサービス様でお取り扱いです。お近くの電気店・ホームセンターなどにご確認ください。お問い合わせください。お問い合わせください。中性のため、触っても大丈夫です。遊具でも食品でもありませんので、小さなお子様が触ったりしないように、手の届く場所に保管しないでください。万が一、口に入れた場合は、量に関わらず医師の診断を受けてください。更新JISが定めたホルムアルデヒド放散量の基準を示します。対象は内装建材となり、当社の配管部材などは基本的に対象とはなっておりません。棒(割りばし)などにテープを巻き付けて狭いところ用のテープを自作します。使い古した小さくなったテープの芯を抜き、平らに押しつぶしてすき間を通り易くします。更新VP及びSUの意味は以下の通りです。VP管:日本工業規格(一般管)塩化ビニル管SU管:内径基準薄肉塩化ビニル管(排水管)エアコンキャップは管の内径に適合しています。従って、VP管の代わりにVU管などの内径の異なる管は使用できません。