エアコンキャップは管の内径に適合しています。従って、VP管の代わりにVU管などの内径の異なる管は使用できません。Q粘着テープ、非粘着テープの耐候性について教えてください。弊社が取り扱っている粘着テープ及び非粘着テープの耐候性は、基本的に太陽光に長期に渡って耐えうるものではありません。素材自体は耐候性のある素材である塩ビを使用していますが、柔らかく薄い製品ですのでテープの損傷具合を見て、テープを巻き直しするなどメンテナンスを行ってください。耐候性を高めた高耐候性テープ(当社型番:UVT)を使用することでメンテナンスの頻度を下げることができます。被覆銅管に長期的な耐候性が必要な施工には、弊社スリムダクトシリーズなどをご利用ください。弊社製品(因幡電工ブランド)のテープのアイボリーの違いについては以下のとおりです。空調工事用(フレアナット用)のトルクレンチを使用し、規定の力で締めてください。正しい締め付けをおこなわないと、フレア面を破損してガス漏れなどの原因となります。トルクレンチの詳細につきましては、トルクレンチのメーカー(工具メーカー)様にご確認ください。必要な長さに切断して使用することが可能です。防振パットGPは、エアコン室外機の防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)のための製品です。かさあげには使用できません。当社製品はエアコン室外機用途として製造・販売しております。それ以外の用途として使用する場合は、当社保証の範囲外となります。防振パットにはJISなどの規格はありません。Q防振パットの交換時期を教えてください。基本的には室外機の交換時に取り替えを推奨いたします。防振パットそのものは、消耗品ですので環境によって取り替え時期は異なります。年1回程度、ひび割れ等状況をご確認いただきますようお願いいたします。2014年版」があります。FL-Vが合致しています。法規関係において規定はありません。おいても記載はありません。更新パイプロックは取り付けた箇所を中心に、銅管の伸縮を上下方向に分ける製品です。2箇所取り付けた場合、その中間点に伸縮が集中するため座屈の原因となります。使用し銅管を直接固定することをお勧めいたします。被覆材(保温材)は長期の使用によって肉やせします。被覆材の上から支持具で止めた場合、銅管は固定されません。被覆銅管に限りませんが、縦引き時に被覆材の上から支持(保持)した場合は、配管のブレを防ぐ効果しか無いと考えた方が無難です。使用し配管を中央付近で固定することで、最下階エルボ部分における配管自重による座屈の危険性を防止すると共に、銅管の熱伸縮による負荷を半減できます。縦引配管の立上がり部・立下り部について、エルボの損傷が考えられる場合は、銅管の熱伸縮を考慮して伸縮曲管(エキスパンションループ、エキスパンションオフセット)などを用いて施工してください。主要な部品を販売しておりますので、通常の製品購入ルートでお問い合わせ下さい。パーツによっては、組品での販売となります。製品購入ルートがわからない場合は、お手数ですが最寄の弊社営業所へお問い合わせください。NP-A(ネオプラグ樹脂管用)、RK(らくプラグ)は樹脂管の水圧テスト用プラグです。NP(ネオプラグ<パイプ取付型>)は建築用銅管の水圧・空圧用テストプラグとなります。用途・目的に適したテストプラグを選定してください。水漏れ事故などの原因になる危険があります。弊社ロングフレキには必ず弊社の袋ナットパッキンセット(FN-13S、FN-15S)をご利用ください。Q袋ナットFN-13S、15Sの耐熱温度を教えてください。凍結しない環境下でご使用ください。100°C)も別途用意いたしております。廃番後10年以上経過しているため、修理はできません。通常の製品購入ルートでお問い合わせ下さい。したものについては、修理できない場合がございます。Qサイジングツール(SGT)のMタイプとLタイプの違いを教えてください。対象となる銅管が異なります。規定における建築用銅管は肉厚が異なるMタイプとLタイプの2種類が有ります。その肉厚の差に対応する為、サイジングツールにはMタイプとLタイプの2種類が存在します。ご使用の銅管のタイプに合わせて適切なサイジングツールをご利用ください。※現在はMタイプのみを販売しています。