見落としがちなものとしてダクト工事が挙げられます。装置に対しては性能や種類をたくさん見て考えられる方が多い一方でダクトについてはどうしても後回しにされやすいですよね。装置を長く高い機能性のまま利用されるにはきちんと考えてほしいことの1つです。後から「なんだか思っていたのと違う」という事になりかねないためにもダクト工事を行う際、何に気を付けているかご説明します。1つめ、ダクトは最短距離ダクトは最短距離となるように計画します。分岐を行なう場合はできるだけ機器本体に近い位置で分岐をとることが風量バランスを考える上で最も大切です。ダクト口径については、圧力損失を少なくするため、ダクト総長を短くする、曲がり(エルボ)を減らすなどの配慮が必要です。2つめ、ダクトの抵抗損失に注意ダクト内では空気の流れを妨げるような抵抗力が発生し、圧力損失が生じます。大きな抵抗力が発生しますのでダクトの抵抗損失は、できるだけ同じになることが望ましいといえます。抵抗損失を考慮してゾーニング、ダクトルート、ダクトサイズを設定する必要があります。3つめ、無理なダクト接続は禁物1つめでダクトは最短距離が大事と書きましたがいくら最短距離といっても無理なダクト接続は禁物です。圧力損失が生じてしまうためです。送風動力が増加しエネルギーの無駄が発生してしまいます。謳う当社としては騒音なんてもってのほかです!ダクト板の振動は、補強材などでしっかりと防止することで騒音を防ぎます。送風機やダンパで発生する伝播音は、消音器を用いることで快適に過ごすことができます。最後の5つめは、メンテナンスのことも考える!ダクトも長年使用すれば必ずメンテナンスが必要になります。メンテナンスの邪魔にならない位置にダクトを配置することも大事な計画の一つです。窮屈な配管は避け、ゆとりをもった配管工を行う事が大切です。以上、いかがでしたでしょうか?スクラバーやドラフトチャンバーなど装置を導入される場合はダクト工事のことも頭にいれていただけると快適な実験環境をつくることができると思います。タカショウではダクト工事をはじめとして様々なニーズをお持ちの方のもっともよい実験環境づくりをお手伝いいたします。»お問い合わせフォーム必要事項をご入力の上、よろしければ「確認画面」ボタンを押してください。基づき管理いたします。弊社がお客様へ回答する内容の一部または全部を、お客様が転載、二次利用することはできません。土日祝日にいただいたお問い合わせについては、翌営業日以降の回答となりますので、あらかじめご了承ください。