化粧品の製造所(の一部)、滅菌医療機器の製造所や滅菌室などがクリーンルーム化されている。塵埃を排除すれば細菌類も排除できるため、手術室などを清浄化すれば細菌に起因する汚染を予防できるという考え方に基づいている。以上の粒子数はおよそ比例傾向(絶対評価ではない)にあることが多いため、クリーンルームとして空気中の浮遊微粒子数を制御している。含め、異物、虫などの混入が許されない環境で食品製造を行うことが品質確保の面で必要な場合に、調理場や製造ラインをクリーンルーム化する場合がある。放射性物質の取り扱いや遺伝子組み換え実験等で、有害物質が外部に持ち出されることのないよう、排気の塵埃、排水の有害物質を除去する場合がある。「中が汚れていても、外部を汚さない」という点で通常のクリーンルームとは逆の考え方となるが、基本的にクリーンルームと構造上同様の設備を吸排気・給排水に関して逆向きに設置することとなる。空気中の塵埃を除去するため、建屋内で閉鎖された構造の区画に超高性能エアフィルタ(HEPA、ULPAなど)を通じて空気を送り込み、排気経路から流出する空気を建屋外に排気または建屋内で循環させる給排気システムを備えている。気流が部屋全体で一定の方向に流れていく気流の方式。塵埃は気流に沿って押し出されるように除去され、レベルの高い清浄度が得られる。天井吹き出しで床面一体の吸い込みの垂直流と、壁面吹き出しの逆壁面の吸い込みの水平流に分類される。気流が部屋の中で複雑に流れていく気流方式。塵埃はCR内で清浄空気によって希釈される形で排除される。換気風量は必要な清浄度と換気回数(換気風量を室内容積で割った値)によって決められる。Pa程度大きくし陽圧とする。ハザード用途の場合は室内気圧を外気圧より若干下げ、陰圧とする。冷暖房も必要となり、特に電子工業用途では露光装置の寸法精度を確保するため、温度・湿度の管理が必要不可欠となる。建屋編集CRでは内部での塵埃の堆積防止、清掃の容易性、フィルタ交換の維持管理の容易性など、建屋の構造にも考慮が必要である。給排気システムが一方向の垂直流式では、作業室床がダウンフローの気流を透過するグレーチング構造になっており、作業室下の階下に塵埃を落下させる構造になっている。清浄を要求される小さな領域をビニールカーテンなどで覆って清浄度を上げる工夫も行われる。外部との入退室には、2つの扉の間に清浄空気によるエアシャワー設備を置いた二重扉の出入口を設ける。更衣や材料の準備などを行うために前室が設けられることがある。作り、維持するための条件として以下の原則が挙げられる。微粒子を持ち込まない。微粒子を発生させない。発生した微粒子を速やかに排除する。衣服や人体そのものから大量の塵埃を発生させるので、全身を覆う専用のクリーンウェア(防塵服・無塵服)やマスクを着装し、二重扉の出入口で清浄空気のエアシャワーを浴びて塵埃を落としてから入室する。出入口の床には粘着マットが敷かれ、靴底や装置下面の塵埃を除去する。物品の搬入もドアの開閉時の外気からの塵埃流入を防ぐため、パスボックスを用い二重扉の間でやり取りする。用具編集CR内では塵埃の発生はタブーであるため、使用できる用具には特殊なものがある。紙はわずかな繊維も塵埃となるため、発塵を抑えたクリーンペーパー(無塵紙)というものを使用する。鉛筆やシャープペンシルも芯から発塵するため使用不可であり、持ち込みが禁止される場合が多い。ボールペンもノック式ではなくキャップ式を用いることがある。清掃も、水道水や洗剤を用いると水分蒸発後の残留成分が塵埃となるため、テフロンワイプを超純水やエタノールで湿らせて拭き取ることが多い。μm以上の粒子を対象にすることが多い。通常の(CR内でない)晴天時の外気はクラス1,000,000程度に相当する。(雨天時等は極端に粒子個数は低下し、600,000~200,000個/cf程度まで低下する。市街地であるか山間部であるかによっても大きく個数濃度は異なる)。呼ばれ、産業用CRの場合はクラス1、スーパークリーンルームなどと呼ばれる。それ以上の大きな塵埃はゼロに近くなくてはならない。資格編集クリーンルーム内での作業や取扱・管理業務には、規模・用途に応じた資格とされることがある。用いられるため、火災・爆発には注意が必要である。これらのほかにも不活性ガスの窒素、アルゴン等も用いられ、すべてのガス類がすべて低温の液体として保存されるため、高圧ガスの取り扱いに関する注意が必要である。日本規格協会、2001年。4-542-90189-0。3.0のもとで利用可能です。プライバシーデスクトップ。