2008-3-21(金)神栖2日目。雨は上がったが今日も強い風。最大風速20mって台風並み。思ったら雨もまた降ってきた。朝7時にホテルで朝食。7時半にタクシーでCM社鹿島工場へ。ユニットを盤から取り外して分解してコンデンサを付け替え。雨は止んだが風は昨日より酷い。昼までに9台分交換とプログラム書換えと温度計校正。お昼は取っていただいたお弁当。ありがとうございます。午後から4台分交換とプログラム書き換えと温度校正で計20台分終了。24V電源の位置変更でM4のタップ立てを10箇所。タッチパネルディスプレイのファーム書き換えとページデータ更新を8台分。2台は電源がまだ来ていないので明日。警報温度計の設定を8台分。通信のアドレス設定を10台分。通信できないと言われて盤をみるとまだRS485が繋がっていなかった。1台だけ信号が入出力できない原因を探る。遠く離れた盤の電源のプラスとマイナスが逆に繋がっていた。