>コードの「1CT」と「2CT」の違いについて入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。電気のコードに関して質問です。ゴムキャブタイヤケーブル(CT)についてです。先日舞台で使用するケーブルを購入するため、ホームセンターに向かったのですが、ホームセンターなどで販売しているゴムキャブタイヤケーブルはほとんどが「1CT」という表記がされていました。知っていたのですが、果たしてその”1種”というのは何のことなのかわかりません。いうのも、「舞台での使用が許可されているのは、2種以上である」という話を聞いたからです。●1種と2種は実際どう違うのでしょうか?(構造?強度?絶縁抵抗?価格?)●舞台で1CTを使用しては本当にいけないのでしょうか?(駄目なら何故か?1CTを使うことの危険性は?)●実際に、2CTのケーブルはどのようなところに行けば買えるのか?(ホームセンターでは『そんなコード無いですよ』と門前払いされたため)以上の三点について、わかる方、よろしくお願いします。電気コードについて詳しくのっているWEBサイトなどがあればそれも教えてください。通報するこの質問への回答は締め切られました。21:58CTの1種と2種の違いは、ゴムの種類とそのキャブタイヤケーブルの外装のゴムの厚さの違いです。現実的には、2CTではなく2PNCTを使うことが多いです。(仕上がり外径が小さく使いやすい)適切なコードコネクタを使わない限りキャブタイヤケーブル相互の接続は、禁止されていますし、そのものの接続などの施工は、最低でも第2種電気工事士の資格が必要となります。ツ星などのゴムメーカーもゴムキャブタイヤケーブルを製造しています。通報するこの回答へのお礼お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。劇場の倉庫などでもよく2PNCTを見かけます。使いやすいという理由からなんですね。非常によくわかりました。ありがとうございました。「配線の使用電線...には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況...に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。「第1号の場所(※舞台、ならく、...その他人、若しくは舞台道具が触れる場所)に施設する移動電線...は、1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルであること。(6年前の資料なので変わっているかも)つまり強度(たぶん踏まれたり舞台道具にはさまれたりを想定しているのでは)が1種では不十分だということなのでしょう。上記は(電気工事士でないとしてはいけないような)作り付けの配線についての制約です。舞台上に持ち込んで使う電気器具のコードや延長コードなどは、対象外だと思いますが、自信はありません。(規制が(ほかにも)ないとしても、延長コードなどを自作するなら2種以上の方が安心でしょうけど。)ホームセンターで扱ってないとすると、専門(電気工事業者相手)の電気材料屋さんでしょうか。普通の電器屋さんでも、電気工事もするところがあるので、尋ねてみると売ってくれる/入手できるところを教えてくれるかも知れません。回答が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。強度の問題だったんですね。電気材料屋などを探してみようと思います。丁寧なご回答、ありがとうございました。23:48各コードの特長(概要ですが)が書かれているページを紹介しておきます、参考までに。電線事業部門」の製品紹介ページです。大まかなことはココで分かるかと思います。通報するこの回答へのお礼お礼が大変遅くなりました。ご教授いただいたWEBページ、大変参考になりました。構造なども載っていて、非常に勉強にもなりました。ご回答ありがとうございました。自営業やフリーランスといった個人事業主の方、副業をされている方はこの時期になると確定申告のお悩みや疑問があるものです。今回は教えて!gooに寄せられた確定申告について質問の多かった代表的なQAをテーマごとにまとめてみました。三相電力のUVWとRSTの違いについて環境・エネルギー資源PTネジとPFネジの違い。Vista・XP5電線の”スケア”と芯線の直径の関係は?その他(パソコン・スマホ・電化製品)6SOGとGRとDGRについて基本的な質問です。自営業やフリーランスといった個人事業主の方、副業をされている方はこの時期になると確定申告のお悩みや疑問があるものです。今回は教えて!gooに寄せられた確定申告について質問の多かった代表的なQAをテーマごとにまとめてみました。三相電力のUVWとRSTの違いについて環境・エネルギー資源PTネジとPFネジの違い。Vista・XP5電線の”スケア”と芯線の直径の関係は?その他(パソコン・スマホ・電化製品)6SOGとGRとDGRについて基本的な質問です。電気の基本で習う「実効値」について質問があります。回答数ランキングです。職業心理カウンセラーこの専門家の回答をチェック他の専門家の回答をチェックこのQ&Aを見た人が検索しているワードCTケーブル電線キャブタイヤケーブルタイヤこのQ&Aと関連する良く見られている質問Q電線の呼び名(スケ)と太さについて教えてください。住宅を作る際、電気設備屋さんに車庫に配線して頂いたのですが。予定の場所に工作機械が大きすぎて納まりきれず。当初予定していた場所ではない場所に設置せざるおえなくなりました。ナイフスイッチの下に端子台までとりつけてもらっているので、ただ単に配線を延長するだけなのですが、必要な電線の大きさの規格がいまいち解りません。欲しい電線は15m程の2種類なのですが、私が欲しいのは(よくホームセンターに売ってる切断面の平べったいやつではない)切断面がまん丸の3本(赤、白、黒)の電線(今現在電気設備屋さんが車庫に配線してくださっている)には5.5mm2と2mm2と記載されているのです。同じ大きさの半端丈の電線をオークション落札しようと思うのですが、平べったい電線はmm2の記載でわかりやすいのですが、私の欲しいまん丸の電線を落札しようとしても、呼び名が○○スケとなっていていまいちどの電線だか解りません。規格の違いによる呼び名のちがいでしょうが、5.5mm2と2mm2とは○○スケで言うところのなににあたるのでしょうか?Aベストアンサー#1さんで、大体いいと思いますが、少し補足を。スケは、クスエア(square)だと思います。細い線は、短芯で断面が円なので、その直径を1.6mmや2.0mmというように表し、太い線(銅は3.2mm以上アルミは4.0mm以上)は必ずヨリ線になります。線の場合は、断面積で表し、2mm2や5.5mm2であらわします。現場などでは、これを2スケ(2sq)、5,5スケ(5.5sq)といいます。スクエアーは正方形のことですから、四角の記号(□)で表すこともあります。2.0□、5.5□など。円の面積=円周率×(直径/2)^2=円周率×(直径)^2/4という関係式になります。これから逆算していくと、およそ、2.0mm2の断面積→直径1.6mmの短芯5.5mm2の断面積→直径2.6mmの短芯(2.6mmでは約5.3mm2ですがかまいません。)とほぼ同じということになります。他の回答も見るQ三相200Vを単相200Vで使用したい三相200V電源を単相200V電源として使用したいのですが。三相200Vの場合,R(赤)S(白)T(黒)の3線が電源として配線されておりますが,単相200Vととして使用する場合,R-S,R-T,S-Tのいづれを取っても良いのでしょうか。以前にいづれかがアースに落ちている場合があると聞いたことがあり,この辺が不明なのですが。Aベストアンサーいくつか逆質問になります。単相200Vの負荷は何でしょうか。蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。グループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。グループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。三つに分割できますか。三相電源の接地形態はお分かりですか。S線が接地されている。V結線で、中性点接地。S線とT銭の中間で接地されている。ケースで単相負荷を取り出すには、三つに分割できる場合は、各相に均等になるように。ケースでは、電灯と共用されている変圧器の容量が大きいので、中性点が接地されている相につなぐ。電力会社との契約種別。