電線の使用量が百分の一になる方法ユニバーサルラインに使える電線の種類どのような線、電線、ケーブルでも電気が通り、絶縁がしっかりしているものであればすべて使用できます。使えないのは抵抗値が極端に大きい(100Ω以上)電線、切れ掛かっている線、線間絶縁の悪い線あるいは大地にリークしている線や他で使用している電圧の乗っている電線は使用できません。多芯ケーブル、同一配管の予備線も伝送ラインとして使えます。線と同一配管の予備線でも50~100m程度であれば24Vの弱電通信ですが伝送ラインとして使用できます。ツイストペアのシールド付のケーブルや電線である必要はありません。2本のシールド線の外側、光ケーブルの内部銅線、裸線、トロリー線、スリップリング経由でも伝送できます。予備の電線の場合で放送用やインターホン、電話等の同一ケーブルの予備線はクロストーク(漏話)が出る場合がありますので確認が必要です。具体的な電線の種類にはCV線、CVV線、CVVS線、CPEV線、CPEVS線、AE線、OP線、VAケーブル、FF、RF、CT、VCT、VCTF、MVVS、IV、VSF、PVC、KV、VFF、5C2V等の同軸線、ACコード等各種の電線あります。32点までのノード制限、端末の終端処理が必要、指定したケーブル使用等の配線方法に各種の制限があります。ユニバーサルラインはそれらの制限がほぼありません。予備の電線を使用し、伝送距離は1箇所で140km(約50kmx3系統)の納入例もあります。一筆書きの配線でもツリー状配線でもどんな方法の配線でも2芯が間違いなく接続されていれば確実に動作します。分岐する箇所、分岐点数はほぼ無制限です。接続局数は1点分散型が約1000点近くの納入例も多くあります。端末の終端処理は不要です。電線やケーブルの種別は問いませんが距離に応じた適度な太さと通常の線間、対地絶縁は必要です。分岐した各端末の終端処理は不要ですそこからのノイズ程度では誤動作はしません。ケーブル(電線)の配線、分岐の方法どのような分岐方法でもノイズに負けない伝送が可能です。●伝送距離と使用点数と電線径ユニバーサルラインの伝送距離は電線の抵抗値と線間容量で大きく変わります。途中でT型分岐や放射状分岐が自由に可能ですが電線やケーブルの配線量が多いと線間の静電容量が増えて最終端までの伝送距離は下がります。伝送ラインの電圧で動作する2線式のタイプのユニットを多く使用する場合はライン電流を多く消費するので伝送距離が下がります。長距離伝送で幹線の電線を太くするのは有効な方法です。細い電線をダブルやトリプルで使用するのは電線の合成抵抗値が下がりますのでその分、伝送距離が伸びます。途中で線の太さが変っても伝送には何ら影響を与えません。トータルで抵抗値が下がれば伝送には有効に作用します。溶接機導線用天然ゴムシースケーブル絶縁、接続がしっかりしていればすべて使用できます。お問合せ・ご相談フォーム(0480)。