不点灯時ガイダンスインバータ安定器交換後、ランプが不点灯であった場合は、まず以下の項目をご確認下さい。次の手順で「再起動」を行なって下さい。インバータ安定器には『異常検出機能』があります。異常検出している可能性があります。稀に異常検出して消灯することがあります。「数秒点灯して消える」、または「薄暗く点灯している」場合、基本的に安定器は正常です。ランプが古い場合は新しいランプに交換して下さい。安定器を再起動するとリセットします。再度差し込んで下さい。異常検出機能が働いていた場合は、再起動して点灯します。それでも点灯しない場合は、もう1本も抜き差しして下さい。※異常検出機能についてはこちらもご参照下さい。1安定器本体貼付けの配線図通りに結線されているか、確認して下さい。ハーネスの剥き代が十分か、差込み過ぎがないか確認して下さい。3安定器コネクタ部のはめ込み、結線部の接触、ハーネスの傷つきなどの状態も確認して下さい。5以上について問題がない場合は、安定器の故障が考えられます。予備の安定器と交換して下さい。ご連絡をお願いいたします。除く)チェックリスト、トラブルシューティングを確認時にご利用下さい。ハードウェアを設計する事により、お客様のニーズに細かく対応できます。自社で開発したハードウェア向けの組み込みソフトウェアを中心に設計しています。設計した機器のデータ収集・解析のためのPCソフトウェアも設計しています。