電気用品安全法で「特定電気用品」に指定されており、交換時には定められた技術基準を厳守する義務があります。以下の手順を守り、正しく作業を行なって下さい。検査を実施して下さい。本インバータ安定器は器具内用として認可を受けていますので、必ず器具内に取付面(磁石面)を上にして取付けて下さい。耐圧試験を行なう場合は、基板上の「E」のビスを外してから実施して下さい。次の手順で取付作業を行なって下さい。安定器のコネクタは接続せずに、先にハーネスの結線作業を行ないます。接続端子は日圧CE2相当で、工具はYS-1614相当を使用して下さい。※圧着工具不要のワゴ端子(LC1)も使用できます。安定器に表記されている配線図を確認し、器具側の配線は短めに切断して新しいハーネスと結線して下さい。接触不良がない事を確実にチェックして下さい。安定器を磁石で取付けて下さい。完全に取り除いて下さい。磁石の吸着が弱い場合は、必ず2ヶ所でネジ止めをして下さい。ランプ側(8P)・電源側(3P)の順に差し込んで下さい。ランプを装着して電源を投入し、点灯を確認して下さい。ランプが点灯しない場合は、不点灯時ガイダンスもご参照ください。反射板の表面に必ず貼付けて下さい。絶縁抵抗が10MΩ以上である事を確認して下さい。これを怠りますと、漏電等による火災発生の恐れがあります。絶対に穴を開けないで下さい。内部へバリ等の侵入によって火災発生の恐れがあります。ネジ止めする場合は、必ず取付穴を使用して下さい。蛍光灯器具内に設置されている安定器の交換は、器具の改修・修理作業にあたります。電気工事に該当せず、電気工事士の資格も必要ありません。新しく取付ける安定器についてそのメーカーが製造物責任を負うため、作業者はメーカーが指定する作業基準と作業手順を確実に守る必要があります。これらに従わず事故が発生した場合は、作業者の責任が問われる可能性があります。取扱説明書に記載された内容と手順を確認し、作業を実施して下さい。下記事項については、事故の危険性や安定器を破損する恐れがありますので、作業手順を必ず守って下さい。新品に交換するなど適切な処置を行なって下さい。ハーネスの結線は、安定器側のコネクタを「挿入しない状態」で作業して下さい。取扱説明書の「警告」についても同様の危険性があるため、必ず順守して下さい。ために「異常検出機能」があります。異常を検出することで通電してもランプへの電流出力を停止し、不点灯となります。その際は、電源を切り配線やソケットに異常がないか点検してから、もう一度電源を入れ直して下さい。安定器が再起動いたします。器具のソケットにインターロックスイッチがある時は、そのまま使用しても構いません。インターロックスイッチの接触不良で不点灯となる場合は、安定器に電源を直接入力して下さい。インバータ安定器を使用している施設の近隣でラジオを聞いた場合、電波状態が悪い時は音声に雑音が入ることがあります。その際は、電波を安定して受信できる場所へラジオを移動して下さい。電池での使用をお勧めいたします。ハードウェアを設計する事により、お客様のニーズに細かく対応できます。自社で開発したハードウェア向けの組み込みソフトウェアを中心に設計しています。設計した機器のデータ収集・解析のためのPCソフトウェアも設計しています。