YSBシリーズYSB-5K(スリムタイプ)YSB-5KC(キャスタータイプ)一般的なUPSは短時間のバックアップで負荷を安全にシャットダウンする事が目的です。24時間以上のバックアップが可能です。パラレルプロッセシング方式により平常時は双方向インバータが蓄電池の充電を行いながら負荷には商用電力が供給されるため、効率が良くランニングコストを抑えます。停電時は双方向インバータが蓄電池電力を交流に変換し負荷に高品質な電力を供給します。一般的なUPSは短時間のバックアップで負荷(サーバ等)を安全にシャットダウンする事が目的です。24時間以上のバックアップが可能です。本体と同容量の蓄電池ユニットを最大4台増設可能です。48/72/96/120時間以上のバックアップが可能です。蓄電池を使用したUPSは定期的な始動やオイル交換が必要な発電機と比較するとメンテナンスの手間がかかりません。一般的なUPSでは蓄電池期待寿命5年が標準的ですが本UPSでは期待寿命10年の国産鉛蓄電池を搭載しています。メンテナンスサイクル10年で設計されておりランニングコストを大幅低減します。※周囲環境により10年未満でのメンテナンスを推奨する場合があります。蓄電池の寿命は周囲温度により左右されます。本UPSでは蓄電池温度をセンシングして劣化量を累積することにより寿命を算出します。お客様が想定している負荷のバックアップ時間が満たせているか「達成率シミュレーション」機能により定期的にチェックして交換推奨レベルになればお知らせします。停電時に残りのバックアップ時間をお知らせします。加味して可能な限り正確に予測します。この予測を目安に不要な負荷の遮断などの判断が可能になります。長時間バックアップのご要望が多いインキュベータ(冷蔵庫)等では冷凍サイクル開始時に定格の6倍程度の突入電流が流れます。長時間バックアップ中には冷凍サイクルが繰り返し発生する可能性があるためインバータ容量が不足すると過負荷で停止するリスクが高まります。本UPSでは100V系としては最大クラスの5kVA容量に加えて120%の過負荷耐量があり複数のインキュベータを接続しても停止することがありません。瞬時波形レベルでの基準比較により停電時に10ms以内にバックアップ運転を開始するため負荷が停止することなく運転継続が可能です。電時にも10ms以内で復帰するため負荷の停止はありません※。このため停電時の負荷保護については信頼性の高い常時インバータ方式と比較しても遜色がありません。※対象は一般的なインキュベータ、パソコン、サーバーなどで、すべての負荷の無停止を保証するものではありません。最新のデジタル制御技術により最大クラス5kVAの「インバータ」が商用健全時には同容量の「充電器」へ変化します。大容量を生かして長時間バックアップの要となる蓄電池を高速に充電します。停電時は瞬時に「インバータ」へ変化して負荷のバックアップを行います。一体化により装置の小型化も達成しています。停電は短時間に繰り返す傾向があります。大容量の蓄電池を搭載する本UPSでは復電したときに次の停電に備えて出来るだけ高速に充電が行えることを重視しています。より軽負荷ならコンセントでも使用可能コンセント(15A/1.5kVA)で給電している負荷に5kVAクラスの大容量UPSを設置すると負荷電流に加えて蓄電池の充電電流が加算されるため分電盤のブレーカがトリップする恐れがあります。より1.5kVAに制限すると充電電流が制限されてコンセントでの使用が可能になります。充電器は空き容量の最適化により定格制限された範囲で最大限充電を高速に行います。1~6kVAに設定可能。負荷は入力定格未満の事。※空き容量を全て充電に使用しないよう制限する最大充電電力設定も可能です。入力をスルーで出力する方式のため定格負荷時は97%の高効率です。一般的な常時インバータ方式UPSの効率90%と比較して最大で年間約6万円のランニングコストが低減可能です。※算出条件:4kW負荷を24時間使用時。26円/kWhで試算。最大クラス5kVAのインバータ容量でありながら徹底した省電力化により軽負荷への適応力を示す無負荷時の自己損失が弊社従来品と比較して1/3に低減されています。これは同じ蓄電池容量でもバックアップ時間が3倍になることを示します。定格負荷時も93%の高効率で蓄電池を無駄にしません。災害対策室でのバックアップユーザビリティカラータッチパネルによるわかりやすいユーザインタフェース視認性の高いカラータッチパネルにより状態を的確に伝えます。1時間/1日/1ヵ月単位の負荷トレンド表示などが行えます。奥行きの薄型筐体と高い静音性YSB-5K(スリムタイプ)導入イメージ大容量の蓄電池を搭載しながら奥行きを「本棚」程度に抑えました。背面のメンテナンススペースが不要ですので「本棚」の様に壁に付けることもできるため通路などの狭空間にも設置も可能です。充電完了後には冷却ファンが停止して無音になるため「音」が気になる有人施設でも設置場所を選びません。本体のみならアンカー工事不要YSB-5KC(キャスタータイプ)搬入イメージ新型のキャスタータイプ「YSB-5KC」はキャスター無しでは搬入が困難な環境に最適な製品です。本体UPSのみであれば標準装備の「耐震マット付き固定脚」により耐震性を確保しながら容易に固定できるため、設置工事も不要になります。アンカー工事が許可されないオフィス等にも設置することが可能となり、停電時もオフィス内のPCや照明、ルーター等の電気機器を使用することができます。キャスターを標準装備することで人力での搬入が可能となり、搬入に掛かる労力を大幅に削減いたします。アンカー設置が必要な場合はキャスターとL字金具による固定方式も選択可能です。災害時に活躍するUPSが地震など振動により損傷することは許されません。YSB-5K(スリムタイプ)は耐震クラスSに対応しています(中層階まで)。発行する「条例キュービクル適合品」マーク貼付済み。※転倒防止のため設置する際は必ずアンカーボルトで床に固定してください。(キャスタータイプ本体のみはアンカー工事不要)単相200V入力に対応可能(ご注文時オプション)小規模施設では単相100Vの5kVAは比較的大容量となるため用意できない場合があります。単相3線の引き込みがあればオプションの入力トランスにより200V入力に対応可能です。三相200Vの単相使用でも供給可能です。入力トランスは本体に内蔵できるため追加スペースは不要です。停電中に一旦負荷のバックアップが不要となった場合に蓄電池を無駄に消費しないため装置を完全に停止することができます。停電継続中でも再び負荷が必要なときは「コールドスタート」により装置を起動させてバックアップ運転を再開できます。通信インターフェイスによる外部との連携機能(予定)LANインターフェイスを装備しており構内LANに接続できます。無償提供予定のWindowsPCアプリと連携することにより停電の通知やメール送信、残りバックアップ時間の表示が行えます。停電時や故障時、運転時などの割り付けが可能なプログラマブル出力接点を2CH用意しています。これにより外部機器との連動が可能です。スリムタイプの場合)導入サポート長時間バックアップシステムでは蓄電池容量の選択に負荷の「平均消費電力」の見積もりが重要です。不明な負荷については負荷メーカに問い合わせ頂くか、事前に計測器により消費電力を実測する必要があります。「突入電流」の有無の確認も行います。負荷メーカ、型式などをお知らせいただければ弊社でサポートいたしますのでお問い合わせください。充電電流を確保するため、入力定格(入力定格低減機能により設定可能)および蓄電池ユニット数に応じて下表の負荷容量以下でご使用ください。負荷容量(kVA)※入力定格は入力定格低減機能で1~6kVAに設定できます。使用上のお願い消耗品(バッテリおよびファン)の交換・メンテナンスの実施についてバッテリ・ファン交換や定期点検、メンテナンスは当社にて承ります。最寄の営業所にお問い合わせいただくか、こちらのページからお問い合わせ下さい。本製品は定期的な部品交換・メンテナンスの実施を推奨しております。バッテリは長時間使用しますと劣化が進み、充電しても容量が回復しなくなります。バッテリ寿命は、ご使用環境(周囲温度、バックアップ回数など)により影響を受けます。「約10年」を目安に交換してください。(推奨交換時期は搭載バッテリ種類により異なります。)寿命をすぎたバッテリをそのまま使用し続けますと、電解液もれや、著しい場合には発煙などの重大な二次障害を引き起こす原因になる場合があります。冷却用ファンも定期交換を実施してください。よる型式認定が必要になります。詳細は管轄の消防署にお問い合わせ下さい。装置内に収納しているバッテリの合計が4800Ahセル以上の場合、所轄の消防署へ蓄電池設備の届出が必要になります。各市町村によって基準が異なりますので詳細は管轄の消防署にお問い合わせ下さい。突入電流が発生する負荷は、最大電流値を考慮した選定が必要になります。容量で選定はせず負荷率80%程度での使用を推奨いたします。突入電流を考慮せず選定すると過電流となり装置が停止・故障する原因となりますのでご注意下さい。軒先渡し」とさせていただきます。作業は別途お見積もりのうえ当社にて承ります。ついて本製品の期待寿命は定期的な点検・部品交換を実施して約15年です。期待寿命は使用環境や運転状況により変化しますので、安全に長くご使用いただくためにも定期的な点検・部品交換の実施を推奨致します。バッテリは種類・設置環境によって期待寿命が変わります。部品寿命も環境(温度・塵埃等)により大きく左右されます。