場合は主任技術者の指示を仰ぐことが必要です。いくつか逆質問になります。単相200Vの負荷は何でしょうか。蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。グループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。グループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。三つに分割できますか。三相電源の接地形態はお分かりですか。200V単相と3相の違いについて教えてください。違うのでしょうか?電気のことはぜんぜん分からないので詳しくお願いします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住宅の屋内では原則として、三相200Vを使用することができません。ご質問は、会社ということですから、この点はクリヤされますが、そのサーバーが、対地電圧150V以上に耐える設計がなされているかどうかを、確認する必要があります。あと、200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V30A(3相)から電源をとると...前項の問題がクリヤしたとして、次に、質問者さんの会社が、低圧受電か高圧受電かによって、この答えは変わってきます。電力会社から200Vの低圧で受電し、単相と三相の二つのメーターが付いている場合、原則として単相負荷は単相契約で使用します。何らかの事情で単相負荷を三相契約で使用したい場合は、事前に電力会社と協議し、それなりに基本料金を支払うことが必要です。6,000Vあるいはそれ以上の高圧で受電し、自社内で200Vに落として使っている場合のうち、電力会社との契約が「負荷契約」であったら、前述の低圧の場合と同じです。高圧受電で、電力会社との契約が「変圧器契約」であれば、単相負荷を三相配線で使用しても、道義的には問題ありません、ただし、三相変圧器に単相負荷をかけると不平衡が生じ、電圧降下や変圧器の温度上昇を招く場合もあります。事前に十分な技術的検討が必要です。200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V50A(3相)から電源をとると...200Vで30Aということは、6kVAの容量といいます。200V50A(三相)は、17.3kVAですが、そこに6kVAの余裕があるかどうかを検討しなければなりません。単相の電源盤からとるとしても、同じです。余裕がなければ、電線を太くして、ブレーカも大きなものに取り替えることなどが必要になります。どのような業種の会社か存じませんが、「エアコンのスイッチを入れたら、サーバーまで落ちてしまった」ではしゃれにもなりません。経験的に、単相にしろ三相にしろ、6kVAもの余裕がある電源盤は、比較的少ないように思います。事前に電気工事業者と十分な打ち合わせをされることをお薦めします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。漏電遮断器(漏電ブレーカ)の場合のみ存在します。OC付、要するに過電流遮断機能のある事を意味します。OC無しの物ですと、単に漏電が起きた時にその感度電流値を上回る量漏電した場合、遮断を行なうものです。過電流では遮断しません。一般的なブレーカ(NCB/MMCB/NFBなど)には、OC付も無しも有りません。(当たり前ですが...。「まず、今ついている30AのEBを30AのELBまたは40AのELBに交換してからでないと出来ない。取替えは工事屋さんに頼みますが、自分でもいろいろ知っておきたいと思います。AベストアンサーELBはEB(漏電遮断器)とLB(負荷遮断器)の両方の機能を持ったものです。30AのEBは30A以上流せない漏電ブレーカーで、30A以上流れているときや、30A以上流れている状態で漏電発生による遮断動作時にブレーカーが故障する可能性があります。30AのELBは30A以上流れた場合または漏電したとき遮断するブレーカーです。40A契約でなぜ30AのELBかと言うと、40Aリミッターは単相3線式回路の中線を除く両回線の合計電流40A以上で動作する機能を持っています。40A契約というのは100V利用時換算で40Aということですから単相3線式の場合は20A+20Aや30A+10Aというような使い方となります。それに対し、30AのELBはどちらか一方の電線に30A以上の電流が流れた場合動作するという機能となります。30AのELBでは最大60A使用が可能ですが最悪30Aしか使えないという場合があります。リミッターが契約目的、ELBが電線保護と目的が違うため機能にも差が有るということです。40Aのリミッターでは最悪の場合、片線に40Aの電流が流れる可能性があるため、EBの破損や電線の焼損につながる恐れがあることから電力会社では取替えの要請を出したものと思われます。googonさん宅の工事ではgoogonさん宅の電線太さを確認して30Aか40Aかの選択になるものと思われます。ELBはEB(漏電遮断器)とLB(負荷遮断器)の両方の機能を持ったものです。30AのEBは30A以上流せない漏電ブレーカーで、30A以上流れているときや、30A以上流れている状態で漏電発生による遮断動作時にブレーカーが故障する可能性があります。30AのELBは30A以上流れた場合または漏電したとき遮断するブレーカーです。40A契約でなぜ30AのELBかと言うと、40Aリミッターは単相3線式回路の中線を除く両回線の合計電流40A以上で動作する機能を持っています。4...続きを読む他の回答も見るQブレーカの極数、素子数とはブレーカの表記で2P2Eとか2P1EとかのPとEについて教えてください。カタログでP・・・極数E・・・素子数とあるのですが、その意味を教えてください。専門的な表現は、出来ません。一般的に、実用する形でお答えします。単相100V2線式(一般家庭の電気負荷)→2P1E単相200V2線式(最近では、IHクッキングヒーター等)→2P2E単相200V3線式(一般家庭の引き込み【電柱から家に入るもの】)→3P2E三相200V3線式(一般に動力電源と呼ばれているもの)→3P3Eのブレーカーを使用します。3本線(L1,N、L2)のうちN線を中性線とし電柱上で、大地間にアースします。したがって、N線は、漏電しても、大地間と同電位の為、電流は、ほぼ流れません。よってN線には、L1線又は、L2線より大電流が流れる事はありません。その為、N線をつなぐ電極=Pには、素子=Eは、必要ありません。単相100Vの場合は、L1線又は、L2線とN線の本を使用するため、2P1Eのブレーカーを、使用します。単相200Vの場合は、L1線とL2線を使用するため、2P2Eのブレーカーを使用します。単相200V3線は、L1線とN線とL2線の三本を使用します。3P2Eのブレーカーです。※よく勘違いされますのは、アース線は、この3本には、含まれておりません。アースが必要なときは、L1,N、L2+アースと思ってください。一般家庭の場合単相3線は、分電盤の主幹(大元)のみです。200V回路もほとんどありません。単相2線、単相3線、動力回路などの説明は、省かせてもらいます。L1,N、L2の後に(線)とつけたのは、電線という意味です。(普通は、つけません。)まとまりが悪くてすいません。専門的な表現は、出来ません。一般的に、実用する形でお答えします。単相100V2線式(一般家庭の電気負荷)→2P1E単相200V2線式(最近では、IHクッキングヒーター等)→2P2E単相200V3線式(一般家庭の引き込み【電柱から家に入るもの】)→3P2E三相200V3線式(一般に動力電源と呼ばれているもの)→3P3Eのブレーカーを使用します。3本線(L1,N、L2)のうちN線を中性線とし電柱上で、大地間にアースします。したがって、N線は、漏電しても...続きを読む他の回答も見るQ三相電力のUVWとRSTの違いについて三相電力にはU相V相W相がありますよね?これはR相S相T相とどこが違うのですか?また、各相は発電したときから決まっているのですか?素人の考えですが相というのは単に波形の順番に過ぎないと思いますのでどのケーブルが何相であってもかまわないような気がするのですが。どなたか教えてください。Aベストアンサーもともとは、RST、UVWに意味は無かったはずです。Rは抵抗なので飛ばしてSが皮相電力を表すようになったと記憶してます。利用されるようになったと記憶してます。XYZは何かと登場するため、利用は避けられているようですが既にご回答されているUVWやRSTに対する意味づけは、後付けルールみたいなものだと思います。1次側は大文字、2次側は小文字と区別しているケースも見かけます。他の回答も見るQ3相電動機の消費電力の求め方3相電動機の消費電力の求め方について質問です。3.7KW上記の電動機ですが実際の電流計指示値は10Aです。2.4KWこのような計算で大丈夫でしょうか?宜しくお願いします。出力は軸動力を表しているので、消費電力はそれを効率で割る必要があるかと思います。概算で出してみると、定格での効率が85%程度と仮定すると、定格時の消費電力は3.7/0.85=4.4kW程度になります。この時の一次皮相電力は、5.1kVAで、無効電力Qnは√(5.1^2-4.4^2)=2.6kVar程度になります。いう具合になりそうに思います。他の回答も見るQ3相200Vから単相100Vへの変換と違法性について初めてみなさまに質問いたします。仕事で、三相200Vを使用しているのですが、単相の100Vを得ようとしています。使用する目的は、実験用で漏電、過電流などが起き漏電遮断機等がトリップしても、ほかのAC100Vを落とさないようにしたいためです。実際には、三相200VからNFBを通り、三相のR,Sを単巻きの変圧器で降圧し、絶縁トランスで二次側の一方を接地した後漏電遮断機を通して実験用電圧としようと思います。単相100Vはせいぜい10A程度の使用です。前任者が同じことをやって電気工事業の人に「違法だ!」といわれたと聞いているのですが、どれが違法なのか?そもそもこんなことはやってはいけないのか?どうかお知らせいただけますでしょうか。出来ることはできますね。体験談として、中国で展示会があり、3相機器も多く利用しましたが、中には、単相100V機器も多くあり、小型変圧器を挿入して、各相を、超アンバランスで約1ヶ月間の展示期間を利用しました。相手の技術者が定期的にクランプオン式の電流計で測定して、アンバランスで、ある相が、以上に電流が多く、暑い(中国語で、ルー)と入ってました。中国語を理解しませんので。違法性に付いては、私も電気工事を専門にするわけではないので、間違っているかもしれません。おいて、小型変圧器を介して単相の電気機器を使用することは電気供給規程違反となるらしい。他の回答も見るQブレーカー容量のだしかたブレーカーの定格電流のだしかたを教えていただきたいのですが?単相100/200Vのときと、三相200Vのときです。20Kwのときはどうすればいいのでしょうか?のように例えを入れてくだされば幸いです。Aベストアンサー>12000/(200/1.732)=34.64Aでいいのでしょうか?このような場合ブレーカー容量は40Aでいいのでしょうか...ブレーカー容量は電線の太さで決まり、電線の太さは許容電流と電圧降下で決まります。許容される電圧降下を1%とすれば、電線こう長12mまでVVケーブル8mm2でよく、ブレーカーは40Aです。電線こう長が12mを超え21mまでなら14mm2で50A、21mを超え33mまでなら22mm2で75Aとなります。電圧降下が2%とか3%とかまで許されるなら、電線こう長はそれぞれ2倍、3倍となります。全クリア参照履歴を保存しないこのQ&Aを見た人がよく見るQ&A三相電力のUVWとRSTの違いについてPTネジとPFネジの違い。ケーブルの使い分け三相電力のUVWとRSTの違いについてPTネジとPFネジの違い。電線の太さについて電線の焼損の仕方について。入力値(K...11ブレーカ容量とケーブルの許容...12電線をアルミニウムにするとど...13電源線と通信線を分ける理由は...14特高ケーブル(単芯)を別々の...15200Vの直結配線の方法につい...16屋内幹線サイズと契約容量について1710馬力のコンプレッサー18エアコンのケーブル選定19スターデルタの配線サイズ20大型モーターのケーブルサイズ...電線の太さについて電力ケーブルと弱電ケーブルの...電線の焼損の仕方について。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。