新・エコハウスのウソエアコンを買い替えれば節電に?動画の再生障害のお知らせ:動画の一部が再生できない事象が発生しています。2019.09.26コピーしましたPR温暖化の進行を肌で感じる昨今の夏。エアコンの性能表示は実使用と合致しておらず、間違った機器選びを誘導しかねないと警鐘を鳴らす。(イラスト:ナカニシミエ)熱中症予防のためにも、盛夏の時期に冷房なしで暮らすことは、もはや不可能だ。暖房には様々な方式があるが、冷房の場合、現実的にはエアコン一択。今回は、正しい機器選びに欠かせない、エアコンの省エネ性能の読み解き方について解説する。図1の性能ラベルを例に、エアコン効率を確認するための基本用語などを確認しよう。〔図1〕エアコンのラベルには情報と問題がいっぱい!メーカーのウェブサイトなどで公開されているエアコンの性能ラベルの一例。ラベルには、様々な経緯で制定された能力やエネルギー効率に関する情報が凝縮されている。以前使われていた定格効率(COP)は、2010年以降はカタログ表示から削除されたが、冷房・暖房の定格能力を消費電力で割れば、自分で計算できる。APFは、2005年に制定された外気温・熱負荷の分布と効率変動に基づく通年の効率。期間消費電力量は、夏は冷房、冬は暖房を1日18時間運転した場合の推定消費電力量。1965年に制定した推定法に基づく。)で示されており、この値が高い機種を選ぶことが節電につながるとされていた(A)。COPは定格能力(≒通常運転における100%能力)での効率しか示しておらず、低負荷での運転が多い実使用との乖離(かいり)が問題とされた。実態に近づけた新たな指標として、通年エネルギー消費効率(APF)が05年に制定された(B)。暖冷房の熱負荷合計を期間消費電力量で除した値がAPFだ。値が大きいほど少ない電力量で暖冷房の熱負荷を処理でき、節電になる。国は、機器の能力ごとにAPFの目標値を定め、到達できない機種を市場から「退場」させている。エアコンの性能ラベルに記載されている「省エネ基準達成率」は、このトップランナー目標値から当該機種のAPFがどれだけ高いかを示している(D)。気になる暖冷房費は、期間消費電力量(kWh)に電気代の単価をかければ目安が得られる。1kWh当たり27円とすれば、図1の機種の場合、706kWh×27円≒1万9000円/年。高効率機種にするほど電気代は当然安くなるが、この値は前述した通り、1日18時間と長時間暖冷房することが前提なので要注意だ。この記事は有料会員限定です「日経アーキテクチュア」定期購読者もログインしてお読みいただけます。「建設テック未来戦略」ITで激変する建設業界、2030年を展望するIT導入ロードマップ、技術開発・製品ニーズ調査、有望技術リサーチ50、次世代技術の仕様と要件(RFP)。