とある講習を受けることができました。新しい部屋に電気機器を設置した、コンセントを追加したなど、新設工事に伴い使用前に安全かも確認するためにチェックするという内容です。Testコンセントのフェーズ(プラス)、ニュートラス(マイナス)、アースが正しく設置されているかを確認するテストです。ネパールではコンセントは3ピンで、一番上がアース、その下の二つの右がフェーズ、左がニュートラスにつなぐことになっています。片切スイッチがつく場合は、フェーズに入ります。チェックを一瞬でしてくれる、ポラリティテスターというものもあるようです。220Vネパールの秋葉原と言われるスンダラの電気街で探してみましたが、売っていないようです。それで、マルチテスターを使っても行える方法があります。上にアースが繋がっていることは大前提です。その下のフェーズとニュートラルが正しく接続されているかを確認します。テスターを交流のボルトに設定し、コンセントのスイッチを入れます。右下に赤、左下に黒を差し込み、正しいボルトが表示されれば、フェーズとニュートラルは接続されており、電気は来ています。スイッチのON,OFFが稼働して、ボルトの表示が変われば、スイッチは設置されており、正常稼働しています。次に、右下に赤、上に黒を差し込み、正しいボルトが表示されれば、右下がフェーズで、アースが正しく接続されています。正しいボルトが表示されなければ、右下がニュートラルで、逆に接続されています。スイッチのON,OFFが稼働して、ボルトの表示が変われば、スイッチは右下のラインに設置されており、正常稼働しています。次に、左下に赤、上に黒を差し込み、正しいボルトが表示されれば、左下がフェーズで、アースが正しく接続されています。逆に接続されていることになります。正しいボルトが表示されなければ、左下がニュートラルとなり、正しく接続されています。スイッチのON,OFFが稼働して、ボルトの表示が変われば、スイッチは左下のラインに設置されており、正常稼働していますが、スイッチの接続ラインが逆です。これで、正しい結果が出なければ、ラインを接続し直します。問題なければ、テスト1の終了です。Test大前提として、地面にアース棒が埋め込まれており、それと分電盤が10sqや16sqといった太いアース線で正しく接続されていること。長い電線を用意します。マルチテスターで、Ωのマークのあるところに設定し、電線の端と端で抵抗値を調べます。短いと0Ω、長いと、0.2Ωとか出るはずです。この値を記録しておきます。次に部屋の分電盤を開けて、すべてのMCBをOFFにします。アースバーに先ほどの電線の片方を接続します。部屋の中に引っ張っていき、その電線のもう片方の端とすべてのコンセントのアース、ボディアースを取っている場所の接地抵抗を調べます。この値は小さければ小さいほど良いです。電線の抵抗が0.2Ωで、コンセントのアースの抵抗値が0.5Ωとします。あれば、実際の抵抗値は0.3Ωということになります。これが0.5Ω以下であるとかなり安全とのこと。実際の抵抗値が0.5Ωを超えるようであれば、何か問題があるかもしれません。数MΩとか出たら、アースが取れていません。配線に問題があるので、チェックしましょう。問題なければ、テスト2の終了です。実際に通常電圧の2倍の電圧で電気を流して抵抗値を調べます。そのため、絶縁抵抗計というものが必要です。3144Aこちらも大前提として、地面にアース棒が埋め込まれており、それと分電盤が10sqや16sqといった太いアース線で正しく接続されていること。三種類のテストを順に行います。次に部屋の分電盤を開けて、すべてのMCBをOFFにします。すべてのコンセントのスイッチがOFFであり、すべてのコンセントに機器が接続されていないこと、すべての照明がOFFであることを確認します。MCBから直接つながっており、スイッチのない機器に関しては、そのMCBがどれかも調べておきます。これから行うテストは結果がすべて1MΩ以上であることが必要です。絶縁抵抗計の図れる最大抵抗値であればさらに良いです。ActiveEarthのテストです。設置抵抗計の黒をアースバーに、赤をフェーズのMCBの負荷側に接続して電気を流します。黒はそのままで、赤を次のMCBに移動し、すべてのMCBをテストします。次に、ActiveNeutralのテストです。設置抵抗計の黒をニュートラルバーに、赤をフェーズのMCBの負荷側に接続して電気を流します。黒はそのままで、赤を次のMCBに移動し、すべてのMCBをテストします。最後に、IntermixNeutralのテストです。ニュートラルバーのメインのニュートラルの接続はそのままにしておきます。回路ごとにニュートラルの線をニュートラルバーから外します。その二つを図り、またニュートラルバーに接続します。そのように、すべての回路のニュートラルが、メインと他のニュートラルとつながっていないことをチェックします。すべてパスすれば、問題ありません。あなたの工事は成功で、安全だという事になります。実際は、他にもELBの動作チェックや反応速度のテスをも教えてもらったのですが、そちらは測定器が何分高いもので数万円します。絶縁抵抗計も2,3万はするのですが、中古で安く出回っています。ELBまたはRCDチェッカーと言われる、漏電遮断器テスターはとっても高価です。誰か買ったら、教えてください。MCBやELBのスペックに基づいて、何をどこに設置するかについても学んだのですが、それままたそのうち書きます。今日は、安全に関するテストでした。投稿一覧ネパール在住6年のフリーランスのシステムエンジニア兼便利屋です。ネパール人並みにネパール語を使いこなすため、すでにネパール人すら外国人なのか疑う始末。ネパールに関することならお任せください。2016.03.06インバーターはバッテリーから電気を取り出して、交流に変換してくれる機械です。購入、使用に至って、気を付けることがいろいろあります。2019.11.022015年ネパールでは大地震がありました。災害はライフラインを途切れさせる厄介な敵です。2016.03.10アジア圏の発展途上国なら基本電圧は不安定です。どのくらい不安定かというと、半分になったり倍になったりします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。WordPress.。