うに多くの項目があります。電力レベル、静電結合と電磁結合の度合い。返し処理や発熱による内部定数の変化、機能低下の程度と連続使用時間との要因ユニバーサルラインはこれらの項目の1と5以外のすべてについて長期間安定して信号伝送するために、長い時間をかけて徐々に現場でのノウハウを蓄積しながら構築したシステムです。中には伝送に限らず一般的配線(ぞろ引き配線方式)でも重要な要素も含まれています。離では見られなかった想定外の現象が多くあります。じめ長距離の各種の阻害要因を考慮した伝送方式のほうが有利な場合もあります。絶縁低下と電圧降下は特に重要です。長距離伝送の場合にこれらの阻害要因は相乗効果的に影響が現れます。伝送の阻害要因はぞろ引き配線でもユニバーサルラインを使用した多重伝送でも同様ですので予備の古い配線等を使用する場合はケーブルの敷設箇所全般に渡ってのチェックと絶縁、線間容量の測定が必要です。(3)ユニバーサルラインの耐ノイズ性ユニバーサルラインの時分割多重伝送は1周期を32~256に分割して信号伝送しています。+側波高24V、-側波高10Vのパワフルなクロックです。いづれに比較しても強くなっています。1Km伝送してもエラーが起こりません。6600Vの高圧ケーブルと6Km平行配線したトンネルの工事現場等があります。この現場は大手の電機メーカーの伝送を使用して約500mで使用できなくなり急遽ユニバーサルラインが採用されたものです。全変電所の監視用(OEM製作)に使われています。(4)長期の経年変化についてユニバーサルラインは長期運用と互換性を基本として設計しています。経年変化の少ない、余裕のある定格の部品を採用しています。電解コンデンサも必要容量の約5倍のものを採用しています。している物件のコンデンサの充放電状況を調べましたがまだかなり余裕のある内容でした。熱設計にしても余裕のあるW数を採用しています。周波数のクロックを使用して消費電力と発熱を抑えています。この低消費電力については長距離伝送をする際にも有効に効いています。常数設定で設計しているため非常に長時間になっています。連続稼動している古いシステムがありますので対外的にはそれを参考にMTBFを計算しています。この間ユニットが故障したのは3台です。2台は強烈な直撃雷によるものです。