06-6336-1690■250台の使用量管理■2本の線をパラレルに接続して250台のブレーカー別の電力がリアルタイムに測定できます。省エネ管理、機械別の正確な原単価算出と生産効率の向上に寄与します。簡単な配線で多点の電力計の積算計測が可能です。伝送とパソコンをRS232Cで接続して伝送カウンタAD3の電力計のパルス積算値を収集します。専用のソフトもあり多点の計測とロギングや省エネ管理が可能になります。伝送カウンタAD3は電力計のパルス積算値を常時記憶しています。グラフィックパネルに計測値を表示します。出力4点、入力16点使用)伝送カウンタAD3は電力計のパルス積算値をを常時記憶しています。グラフィックパネル等に計測値を表示しますシーケンサーで積算電力計積算データを接点入力で管理できるユニークな方法です。シーケンサの接点入力での多数の電力積算データの収集方法。シーケンサは4点~8点の出力と8点~24点の入力を使用します。■4点の出力の組合せで15台、8点で最大250台までの電力計の積算管理が伝送経由でで2本の線を利用して可能になります。■電力データは入力8点から24点ののON/OFF信号の組合せで取り出します。それぞれ1,2,4,8,16・・・と重みをつけて2進化された積算電力値です。個々の積算値の取込み集計ができます。手順1シーケンサの4~8点の0001、01010101等の組合せた接点出力をONにすると約1秒後にその番号のアドレスの伝送カウンタが応答してそこの電力計の積算値を伝送します。2伝送された2進のデータはパラレル接点に変換されて伝送ユニットより出力されます。3伝送出力に接続されたシーケンサ入力で2進データを読込み桁上げ積算値と合計して現在の電力積算値を計算し前回値との差分計算をして時間ごとの使用量や30分デマンドの予測を行います。4取込み処理が完了したらシーケンサ出力を0001→0010として次の電力計を選択して1からと同様な方法で取り込みを開始します。■このような手法で1時間、1日、1週間、1ヶ月単位のデータ取込みが可能です。伝送カウンタは内部にデータを積算していますので必要に応じた時のシーケンサ起動での取込みも可能ですがこの場合は8ビットですとオーバーフローする可能性がありますので24ビット(フルスケールMax16777216)をお使い下さい。興味がございましたらお問い合わせください。アナログ信号、やあるいは接点信号の混在した複合システムも1対の配線で可能です。汎用のパソコン用集計ソフトもあります。マルチグラフモニタ■各種の省エネルギ管理システム積算電力計のパルス信号を集計するこの(積算電力計+伝送カウンター)方法は、多点の積算が電力計のパルスを利用するだけで可能になりますので一番ローコストでシステムを組むことができます。仮にパルス出力付の積算電力計がなくてもそれをパルス出力付の積算電力計かえるだけで即使用できます。計があれば盤制作等が不要ですのでコストダウンが可能です。