商品を取り扱っております。こちらでは標準仕様の商品をご紹介しております。スペースなどを考慮したカスタマイズ商品のご提案も可能です。KCDIは常に電気的に樹脂を再生しますから、連続的に純水を作ることが可能です。RO膜(逆浸透膜)を採用した純水装置をワンユニットにした純水装置です。お客様の様々な要求水質や必要水量に合わせラインナップをご用意しております。豊富なラインナップをご用意しております。薬品再生や樹脂交換が不要な純水器です。使い終えたカートリッジを交換することで再び純水を採取できます。純水が欲しい」「急に純水が欲しい」、そんなご要望にお応えするレンタルの純水装置をご用意しております。純水装置はコンテナに収められているため移動が可能です。ご使用いただく精製水製造装置です。各種バリデーションをそろえ、病院や研究所等で採用されております。KCDI(電気再生式脱イオン装置)給水中のナトリウムイオン(Na+)はカチオン交換樹脂に吸着されます。塩化物イオン(Cl-)はアニオン交換樹脂に吸着されます。マイナス(-)の電位にNa+が引かれるためNa+は、カチオン交換膜を抜けて濃縮室へ移動します。その後アニオン交換膜で阻止され、濃縮水として排出されます。同様にCl-はアニオン交換膜を抜けて濃縮室へ移動し、カチオン交換膜で阻止されて濃縮水として排出されます。脱塩室下部のイオン交換樹脂は水分子のスプリットによって生じたH+、OH-により連続的に再生され、高純度の処理水が得られます。いろいろな原水に対応できるよう超純水装置をワンユニット化し、必要水量に対応できるようラインナップを多数ご用意しております。ろ過、活性炭ろ過、カートリッジフィルター式、膜ろ過、及び必要水量に応じたろ過装置を多数ご用意しております。井水から濁質や浮上油等の汚れをマイクロバブルの効果で除去いたします。今までにないコンパクト化を実現しております。(カルシウム、マグネシウムイオン)を除去し軟水を製造いたします。用途は幅広く、処理水量も少量から大容量まで対応しております。調査の上、最適な排水処理装置をご提案いたします。ラインナップをご用意しております。汚泥を脱水、濃縮致します。産業廃棄物量を削減し、ひいては環境負荷の低減に役立ちます。高めた機能性水を製造する装置です。精密洗浄工程には欠かせない洗浄用水装置です。栗田工業の処理装置の組み合わせ例(PDF)はこちら処理装置のよくある質問ここをクリックすると下に表示されます他社製の純水装置に貴社の純水装置を接続し運転させることはできますか?可能です。取付け場所、配管や制御の取り合いなど、いくつか確認する必要がありますので、お気軽にお問合せ下さい。洗浄装置設置に伴い純水装置を新たに設置したいのですが?必要純水の水量や圧力、純水の仕様(比抵抗値・TOC(全有機炭素)・微粒子・生菌等)をご確認の上、お気軽にお問合せ下さい。製品の仕上りに水道水を使用していますが、乾くと白いスケールやウォーターマークが残ってしまいます。これらが残らないようにできますか?白いスケールは水道水中のカルシウム等の成分やTOC(全有機炭素)が原因です。軟水装置やRO装置、イオン交換樹脂等の処理により、それらの成分を除去することが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。何の加工もせずにそのままの状態で飲むと、腹痛などを引き起こすことがあります。基本的に飲料用としては使用しないで下さい。純水装置を一時的に(1~2年間)停止したいのですが、その際、注意点はありますか?そのままですと水槽内や配管内の純水が腐り、再立ち上げができなくなりますので、水槽内や配管内の水抜き、消耗部品の抜出し等の処置が必要です。状況により処置方法も異なりますので、お気軽にお問合せ下さい。