スポット溶接のトランス負荷についてこんにちはゲストさん。>>締切り済みの質問スポット溶接のトランス負荷について頭の中がモヤモヤしているのでご教授ください。スポット溶接において同じ容量の溶接トランスで溶接点までの二次導体が違う(大きい小さい、長い短い等で電気抵抗が違う)場合、仕事をさせる溶接電流が同じだったら溶接トランスの実負荷も同じになるのでしょうか?私は、抵抗が大きいほど損失を補うため溶接トランスの実負荷も大きくなると思います。溶接機は直流インバータ方式です。09:42:03お礼ご教授ありがとうございます。ラインは全てロボットによるスポット溶接です。ラインと言っても50台以上がひとつではなくて5ラインに別れます。溶接のタイミングはバラバラです。溶接機のトランスは110kVAのようです。上記のようにロボットやその他の設備はありますが、電源が200Vや100Vです。このため、とりあえず今は400Vの溶接機だけを考えています。I=V/Rを同じに動作させるのですから、Rが2倍になれば、Vも2倍、V*V/Rも2倍、となります。直観は間違っていません。安全率などは計算が大切ですが、ノイズ低減とか接触抵抗などは直観が必要です。11:07:22お礼ありがとうございます!!これで頭の中がスッキリしました。これから50台以上の溶接機を抱えたライン設備の電源供給を考えなければならないんです。ここで数字を誤ると大変なことになります。過ぎるのはコスト高になりますし、足りないのは完全NGですから。溶接について教えて下さい。溶接については全くの無知ですので教えて欲しいのです。単相200ボルトの普通の溶接機を長年使っています。私は現在、スズキットというメーカーの溶接機を使用してますが、100vでは3mm厚がやっとです。SUS430の板t1を2枚スポット溶接で留める製品を作っています。インバータ溶接機で溶接予定です。入力AC200V溶接機にフットスイッチを付けようと思っています。40φ位の丸棒の外周に硬化肉盛溶接したいのですが、最大300アンペアのアーク溶接機しかありません。Reserved.掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。