2階へ給水する場合のメーター口径に関する基準が変わりました2階へ給水する場合のメーター口径に関する基準が変わりましたページ番号:P-002600下野市では栓数にかかわらず2階へ給水する場合にはメーター口径φ20mmとしておりましたが、平成27年4月1日より次の基準を満たせばφ13mmでの給水が可能となりました。集合住宅等(テナントや2世帯住宅を含む。直結給水で戸別メーターが設置されていること。栓数が6栓以下であること。給湯器を除き、メーター先の水栓が1階と2階にまたがらないこと。配水管が片送りの場合、φ75mm以上であること。詳細については、水道課までお問い合わせください。栃木県下野市笹原26(庁舎2階)電話:0285-32-8911FAX:0285-32-8608Mail:(メールフォームが開きます)suidou@city.shimotsuke.lg.jpこのページの先頭へ。