こちらツイン蛍光管が縦向きのダウンライトをLEDへの交換は前ページです。こちらをクリックしてください。横向き蛍光管のダウンライトのLED電球への交換です。・工事は電気工事士の資格が必要です。・工事は系統の遮断機をOFFにして行います。ダウンライトは手で簡単に引き下ろせます。下の左側は引き下ろした状態です。電源配線は右写真のアンロックをマイナスドライバーで押して電線を抜きます。下は取り外した横向き蛍光管のダウンライトです。ツイン蛍光管を抜くと4ピンのソケットが見えます。E26へ変換するアダプタです。このアダプターを横向きに差し込むとE26のLED電球が差込めません。(今回は変換アダプターは使用しません)今回はレセクタプルを使用します。日曜大工店で1個200円程度です。蛍光管用のソケット,スタータ,安定器をはずし,レセクタプルを横向きに付けてLED電球を取り付けました。この形でも使用できますが,LED電球の照射方向が横なので,今回は照射方向に合わせた取り付けにします。レセクタプルを横向き取付けでなく,下図のように反射板の奥に取り付けます。裏側の金属板を使用しなくても大丈夫です。下は取り付けた写真です(反射板でレセクタプルが見えにくいです)。下はレセクタプルにLED電球を差込んだ状態です。レセプタクルの左側横をペンチで欠いて長さ30cmのVVF1.6線を配線してから取り付けます。レセクタプル取付けは裏の鉄板を使用せず,樹脂反射板に穴をあけてビス,ワッシャー,ナットで締めるのが簡便です。(鉄板穴開けが不要)下の写真はタッピングビス,VVF線の取り付けが見えるようにカバーを外して撮りました。30cmのVVF線の先に差込コネクターを取り付け、AC100V配線と接続しました。QLX2です)100V配線の「送り」が必要な時は3本差込形電線コネクタQLX3を使用しました。18Wツイン蛍光管から40W相当のLEDへ交換なので明るさが増します。一方で、LED球の消費電力が5.6Wなので大幅に節電できます。