32A-1000A電源設備に求められる信頼性は日増しに高まってきております。データセンターダウンに関する調査によると、電源障害の79%はUPS出力バスと負荷の間で発生しており(※)、UPSを中心としての電源設備では完全な保護とは言えなくなってきました。これらUPS二次側で発生するリスクを負荷機器に影響を与えないようにする、最もクリティカルな負荷に必要とされる電源切替装置(STS)です。非常にコンパクトなデザイン(省スペース)。高い保守性(メンテナンスは主に前面から)。あらゆるニュートラル形式の設備に対応。簡単かつユーザーフレンドリーな操作。操作は全てログに記録されます。15年以上に渡る導入実績。多数の実績に裏づけられた高性能。63A-100Aまで9Uの筐体で供給できます。32Aの容量を持っています。容易に操作ができるカラーディスプレイと非常にコンパクトな設計STATYSの切り替え条件STATYSが優先入力側から、待機入力側に切換わる動作をする条件は下記となります。手動(外部信号を含む)にて操作した場合で優先入力から待機入力へ(待機入力が設定値内にある場合)。優先入力が停電した場合(待機側に電源が給電されている場合)。優先入力の電圧が、±20%(最大設定値)を過ぎった場合(プログラマブル、待機入力が設定値内にある場合)。優先入力の周波数が、±10%(最大設定値)を過ぎった場合(プログラマブル、待機入力が設定値内にある場合)。備考:優先から待機側に切換わった(自動)後で、優先側入力が正常に復帰した場合は、切り戻しは自動/ロック(そのまま)の選択が可能です。STATYS入力電源(UPS等)の上流と動作上での関連等もつくる事が可能であり、お客様の要求に合致した運転プランが可能となります。ユーザーのメリット○更なる冗長電源での供給及び上流での単一原因による障害を負荷に派生させない。○高い可用性と信頼性を持った電源供給装置の提供。おける人的操作ミスからの負荷保護。○負荷を停止させる事なく、システマテックに電源装置をメンテナンスする事が可能。非常用電源として使用できる。m寸法はハンドルなどの突起物を含みません。騒音レベルは設置環境により上記より高くなる場合があります。全て、内部手動バイパス回路を内蔵しております。詳細な仕様についてはお気軽にお問い合わせ下さい。システムアプリケーション省エネ内外装設備メンテナンスサービス株式会社アド・コム会社概要・アクセスマップお問い合わせ個人情報の取扱いについて採用情報Englishアド・コムはお客様のビジネス環境に合わせたネットワーク構築をご提供します。ネットワークサーバの構築と運用に幅広い実績を持ち、高品質なネットワーク全般のトータル運用をご提供します。