次世代の省エネ精密制御空調機G-Volutionシリーズは、ITファシリティやデータセンターにおいて必要とされている性能と品質を備えるコンパクトで省エネルギーな精密制御空調機です。ASHRAE2008推奨範囲に対応できる高度な制御を提供します。絶対湿度制御に対応する事により、加湿器の稼働を減らし、電力消費を抑える事が可能です。全モデルにECファンを標準搭載による風量制御&省エネルギー設計。)が可能で操作が容易。最新のコントローラー搭載による豊富な機能とオプション。HTTP,RS485,BACnet,LonWorks,など様々なプロトコルに対応ATS(入力電源二重化)内蔵可能(※内蔵可能モデルはお問い合わせください)電子式膨張弁の採用(空冷)上吹き、下吹き、前面床上吹き出しが選択可能です。多様なモデルによる24kWから200kWまで幅広いラインアップ。60kW-96kW1回路あたり61kWから102kWまで異なる冷却方式を1台で供給致します。791冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、R407C冷媒、凝縮温度45°C、三相400V・50Hz、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。空冷機の室外機サイズは周囲温度35°Cの通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。(型式5と12についてはオプション適用できません。)重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。730冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、R410A冷媒、凝縮温度45°C、三相400V・50Hz、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。空冷機の室外機サイズは周囲温度35°Cの通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。791冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、R407C冷媒、凝縮温度45°C、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。空冷機の室外機サイズは周囲温度35°Cの通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。(型式5と12についてはオプション適用できません。)重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。760冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、R410A冷媒、凝縮温度45°C、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。空冷機の室外機サイズは周囲温度35°Cの通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。980冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、冷水温度7/12°C、50Hz、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。925冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、冷水温度7/12°C、50Hz、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。床下ECファンオプションには、床下500mmの高さが必要です。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。965冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、冷水温度7/12°C、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。1128冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、R407C冷媒、空冷機において凝縮温度45°C、冷水機において7/12°C、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。1128冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、R407C冷媒、空冷機において凝縮温度45°C、冷水機において7/12°C、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。空冷機の室外機サイズは周囲温度35°Cの通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。965冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、冷水温度7/12°C、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。1128冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、R407C冷媒、凝縮温度45°C、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。空冷機の室外機サイズは周囲温度35°Cの通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。1128冷房能力は室温24°C、相対湿度45%、R407C冷媒、凝縮温度45°C、機外静圧50Paにおけるグロス値です。ダクトファンの入力電源は含みません。騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。空冷機の室外機サイズは周囲温度35°Cの通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。システムアプリケーション省エネ内外装設備メンテナンスサービス株式会社アド・コム会社概要・アクセスマップお問い合わせ個人情報の取扱いについて採用情報Englishアド・コムはお客様のビジネス環境に合わせたネットワーク構築をご提供します。ネットワークサーバの構築と運用に幅広い実績を持ち、高品質なネットワーク全般のトータル運用をご提供します。