下記へご連絡ください。共有リンクがコピーされました実際の製品は写真と異なる場合がございます。場合には、データシート等の技術資料もご確認ください。標準準拠のリニアアクチュエータおよびロータリーアクチュエータ用に設計されたプロセスコントローラーです。市販の変位変換器も、Bürkert製プロセス制御バルブの制御に使用できます。デジタル方式電子空圧式プロセスコントローラーSideControlは、すべての一般的な電流信号と電圧信号を処理し、オプションでフィールドバスインターフェースであるプロフィバスDPV1またはDeviceNetを搭載できます。mA(PT100)として直接入力されるか、または周波数信号として装置に送信されます。プロセスコントローラは設定値と実測値を比較して、2次位置コントローラの設定値を計算します。プロセスコントローラと位置コントローラのパラメータは自動設定できます。その際、制御対象システムのタイプが自動的に検出され、適切な制御構成と最適なパラメータ値が決定されます。このプロセスコントローラーにはバルブを監視するための診断機能も装備できます。バルブ診断メッセージはステータス信号を介してNE107(NAMUR)に伝達され、履歴項目として保存されます。診断機能は制御弁の運転状態を監視し、必要な場合の保守決定を予測できるようにするとともに、設備のアップタイムを最適化します。外部の操作モジュールと表示モジュールを使って、装置は操作します。それらモジュールは、バックライト付きのグラフィックディスプレイと、ソフトウェアで管理される機能を表示する4つのボタンの付いたメンブレインキーボードから構成されています。空圧式位置決めシステムは、単動式アクチュエータでも複動式アクチュエータでも同じように使用できます。このシステムでは、電源や空圧が欠落した場合にも安全性を保つ仕組みで、使用可能な空圧領域が非常に大きく(最大7バールの供給圧力)なっています。ご不明な点がございましたら「info.jpn@burkert.com」にお問い合わせください。