無視した状態でお使いの方が多いのが現状そんな時安全に使えるコンセントを増設しませんか?電気のプロがお助けいたします。EVコンセント作ります最初設置した場所が使いにくかった場合、コンセントの移動もお手伝いいたします一番下側のコンセントを見て下さい焦げていますお客さんが電気ストーブやこたつが挿してあるコンセントを見た時パチパチ音がして煙が出ていたそうですどうやらコンセントが接触不良を起こし加熱して煙が出ていたようです知らずに外出した場合、家が丸火事になる場合があります、とても危険なので10年以内に1回は必ずコンセントの取り換えをおすすめしております焦げたケーブルを切断、安全な新しいコンセントと交換します。数日間臭いが抜けません当店が新しいコンセントに取替ました新しいコンセントは安全ですが、コンセントが安全だからと言って火事にならない訳ではありません正しい使い方と、正しい知識が必要です電気ストーブやこたつなど必ず延長コードなど使わず、直接壁コンセントに接続しましょう、古い形状のコンセントは使える使えない関係なく新しいコンセントに取り換えましょう、今回の様に絶縁不良で火事になります見えない場所が危ないかも電気製品を甘く見ないでください、あなたの家のコンセントやスイッチから火事になるかも知れません見た目は何も変わらないスイッチしかし裏はどうでしょうか?今回照明電気がスイッチを入れても点灯しないから見てくださいと連絡があり伺いましたスイッチの接触不良は古くなるとよくありますが、今回のスイッチは見た目手垢で汚いですが、型式から行くとまだ新しいので半信半疑で壁から外してみました、すると見てびっくり、スイッチが焼けて一部が無い状態スイッチの裏側を撮影しました、煙と火が出た跡です壁の裏側は見えない領域なので、怪しいパチパチと焼ける音がしたり、焦げ臭いにおいがしたり、スイッチを触った瞬間熱い場合すぐ使用を中止して念のためブレーカーを落とし電気専門店に相談しましょう、怪しいと思ったら、すぐに取替が必要です今回火事にならなかっただけで、火事になっていてもおかしくない状態でした今回の場合スイッチの使用可能電力を超える負荷設備が追加でお客様が使っていたことも判明して、新しい部品の交換と共に、使用設備の見直しと、安全な使い方をお伝えして会社に帰ってまいりました屋外防水カバーBOX劣化して穴空いてませんかエコキュートや電気温水器用200Vブレーカーが屋外防水BOXの中に設置されていますが今回長年の風雨にさらされ穴が空いてしまい、交換になりました今回200VブレーカーのBOX上側が穴が空き雨水が入る状態まで劣化しておりました100Vでも危険ですが、今回は200Vブレーカー、感電するととても危険な状態です、危険って思ったらちゅうちょなしに当店にご連絡ください、確認して迅速にお取替えいたします中から見ると穴から空が見えます雨の日は完全に水没します雨の日、穴が空いた事を知らず濡れた手で触れますと感電します新品に取り換え完了やっぱり安全が1番ですね屋外に設置されている商品は紫外線焼けで必ず劣化します今回の接続箱も元々悪い商品が設置されていた訳ではなく、長い年数の劣化で致し方無い状態でした、その他に外に設置されている全ての電気製品は意外と虫の住処になる場合も多く虫が悪さする場合があります、今回の箱の中にハチが巣を作っていました、生きたハチは居ませんでしたが、巣は残ったままです、残った巣が悪影響を及ぼす場合もありますので自主点検を欠かさず行ってください外で使う電気製品は早く劣化します全ての電化製品は使用者が点検をする義務があります少しでも不安が感じられる時は電気店に相談して点検を受けましょうそして年数が経過した物は使用できたとしても、新品に取替をおすすめいたします、多少お金は掛かりますが、火事や漏電の危険性を考えると安全が買えますブレーカーを新しくしませんか昔は木の壁に付いていたタイプもありあすが、安全性に欠けます、また見た目も悪いので今回取り換えいたしました昔は壁にむき出しでブレーカーや漏電ブレーカーが取り付けされていました、数は減りましたが、今でも現役で使われております今回機器が使えない状態ではありませんが、古い機器は片付加安全装置など装備が無いため安全が欠け、火事の原因になりますお客様に相談して一式で取替をいたしました取り換え完了です。見た目もスッキリ、安全装置も追加され、安心して使えます分電盤取り換えしませんか古くなった分電盤やブレーカーを取り換えましょう古い分電盤ですこのままでも使えますが今回漏電もありより安全なシステムの分電盤に取り換えていただきました新しい分電版です蓋の中により安全性の高い漏電遮断器とブレーカーが並びます見た目がキレイになると、いざ停電の時も切れているブレーカーの判断が早く停電回避の処置が早くできます分電盤は普段蓋を閉めた状態で使っていただきます見た目が良くなり、ホコリなど絶縁不良になる要因が入らないように閉めます電子レンジ専用コンセント皆さんコンセントはどこに差し込んでも同じだと思っていませんか?消費電力の大きい電化製品は専用コンセントで安全に使いましょう今回電子レンジやポットなど1箇所から電源を取っていたためコンセントが焼けてしまいました。こんなことが2度と起こらないように工事ができます。安全に使用していただくため上側(分電盤)から配線は壁の中で見えませんが赤線部分に極太配線で下側(コンセント)に配線しております。最初の写真と比べると、これで見た目もはっきりとシンプル、ベスト状態になり使いやすさも増します、しかしここで終わらないのが当店の技術シェーバーのコンセントケーブルを見てください、長いので束ねてみましたが、見た目が悪くないですか?シェーバーの電源コードが長すぎる上の写真で見てもらえますかコードが長すぎて束ねてあります、見た目が悪く、ホコリが溜まりやすく、掃除しにくい、これでは何のために工事したのかわかりません、工事前と変わらない状態ですそこで今回は電電コードをカットして短くいたしました、写真手前がカットしたコードです、これなら束ねたコードにホコリが溜まらず掃除も楽で工事した甲斐があります初めてのお客様にはこのサービスは致しませんが、長い年数お付き合いしていただければさせていただきます最終完了写真です見た目の悪いダラダラ配線もなくなり、扉が全開に開きますので、棚の物が取り出しやすく掃除しやすい状態ですそれと共にシェーバー電源コードも短くカットして見た目が抜群です、上側空いたコンセントは普段ドライヤーコンセントを差し込み使ってみえるそうですどこの家庭に伺っても洗面台は狭いです、狭い洗面台をいかに広く使い、いかに使いやすく工夫して、いかに掃除しやすく生活するかが基本ですコンセントを増設する会社は見つければありますが、コンセントケーブルを短く加工する業者はいません施工について※基本配線工事はすべて露出工事が多いです。宅内・宅外の構造により隠ぺい工事にできます。※鉄筋コンクリート等、配線や穴開けが困難な場合、建物の構造上施工できないことがありますご了承ください。最近では、様々な便利なコンセントが発売されています。家のリフォームまでは手が届かない・・・という時でも、コンセント等を取り替えで、手軽にリフォームが味わえますよ!埋込コンセント普段よく目にする普通タイプのコンセントです、当店もコンセント取替依頼がある場合よく使うコンセントです、コンセント口数は1口から3口まであります。抜け止めコンセントひねるとロックがかかり抜けないコンセント。パソコンなどコンセントが抜けてデーター飛びの危険性がある場合など危険性回避に使います扉付コンセントピンなどを差し込もうとする子供のいたずらを防止できます粉塵の多い場所やホコリでトラッキング現象を防ぐにも有効ですスイッチ+コンセントコンセントの上スイッチで照明など入切できるタイプ。床の間や仏間などに便利です。かってにナイトライトセンサーライト付きコンセント夜の暗い廊下もセンサー付の足元ライトで安心です。マグネット付きコードに足がひっかかってもすぐに外れる、子供・お年寄りにも安心のコンセントです。aikawa-d@paw.hi-ho.ne.jp。