過電流継電器についてこんにちはゲストさん。とでは動作時間は違うと思うのですが、私が行った実験では静止型では4.5Aかけたら動作時間はおよそ12秒でした。誘導型では同じ電流で1.4秒程度でした。一般に静止型のほうが機能としても良いと聞くのですが、何故こんなにも動作時間が遅いと言う結果が出てくるのですか?教えて下さい。ちなみに、29Aでは静止型は0.25秒で誘導型は0.18秒でした。回答(2)ANo.2taka113誘導型と静止型の動作時間を単純比較するのはナンセンスですよ。そもそも過電流継電器(OCR)の仕組みや使い方をご存じで無いのではないでしょうか。OCRの動作を理解する上で一番重要なのは「動作曲線」です。ある電流を流した時、OCRはあらかじめ設定された時間後に動作するのですが、この動作時間と電流の特性を決定しているのが動作曲線です。詳しくは継電器メーカーのカタログ等をご覧になると良いかと思います。動作曲線のカーブの形や動作感度をかなり広い範囲で調節することが可能です。(例えば三菱電機の現行機種では動作曲線の深さを3段階、感度を16段階、瞬時要素を10段階に可変できます)誘導型OCRは金属片に作用する電磁力を利用するため、リニアな数式では表現できないかなり複雑な特性を持っています。機械的ショックや経年劣化に弱い欠点があるため、保護協調を簡単なシュミレーションで行うことが出来、信頼性が高い静止型の継電器に置き換えられつつあります。(0)通報するANo.1Denkigishi静止型であれ誘導型であれ、動作時間は設定で変えられる訳だから、設定値が違っているか、故障しているかでしょう。過電流継電器(51)の整定に関する質問です。6.6kV高圧受配電設備の更新を計画しています。保護継電器を勉強中の者です。新米の電気主任技術者です。現在はベテランの主任技術者の方について勉強中です。過電流継電器のレバーについて教えてください。動作電流を%で示し、レバー位置を同じ位置と設定しました。Reserved.掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。