Aベストアンサー>はい。受変電設備の変圧器の選定について教えてください。ある本を読むと定格容量は実際の使用する容量の120%とするのが良いと書いてあり、ある人に聞くと変圧器の定格の80%で容量が一杯と言います。この20%の根拠は何なんでしょうか?素人質問ですいませんがどなたか教えてください。屋内に設置する変圧器ですと、消防法の規定により定格容量より実際の使用する容量が超えてはなりません。負荷の伸び率などを考慮すると20%程度の余裕をもたせようとしているのでしょう。電圧降下やフリッカなどの問題は、2次側の配線によるものだと考えます。変圧器内部降下の方が配線のそれよりも小さいからです。屋外設置ですと変圧器の定格容量を超えても運転が可能です。変圧器は過負荷になるとダメというのではなく、内部の絶縁能力の劣化が寿命を左右します。長時間の連続過負荷運転がこれに該当しますが、通常は負荷は変動するものですからそのロードカーブから考えるべきでしょう。したがって、需要の伸びがあまり考えられないケースですと、定格容量=実際の使用する容量と考えるのが通常です。他の回答も見るQ負荷電流と過電流継電器(OCR)の整定について(1)6KVの高圧き電盤に3相Tr750KVA1台がRST相、単相Tr100KVA1台がRS相、単相Tr150KVA1台がRT相に接続されているのですが変圧器定格100%時の各相(RST)のき電線電流の計算方法を教えてください。(2)上記の場合で、き電盤に2台過電流継電器がついているのですが整定は(1)で求めた電流値となるのでしょうか?(3)ある文献によると高圧き電盤の過電流継電器の電流要素を取り出すCTは、定格電流の1.5倍以上にすると書かれていたのですが(1)で求めた電流の1.5倍以上のCTを設置しなければいけないと言う事でしょうか?以上3点、よろしくお願いします。AベストアンサーR相に流れる電流は正確に計算するのであれば、ベクトル合成をする必要があります。各Trの電流を出します。100/6.6=15.13相Trと単相Trの位相差は30°ありますので、単相Tr側を分解し3相Trに加算します。単相Tr分は√(22.7+15.1cos60)^2+(100sin60)^2)以上の解に65.7を加算してください。(これも簡略式です正確には微妙に角度が違います)角度計算は非常に面倒なので割愛します。質問の内容から判断すると、CTとOCRの設定みたいなので私なら3相750kVAと単相150kVAを3本の単純計算でします。(750+450)/6.6/1.73=105Aですね。CT比は将来増設を見込んで200/5を選定します、OCR51)は3(120)又は3.5(140)とします。#3~5OCR(50)INSTは突入電流が10(1050A)~15(1575A)倍なの40Aにします。両方のOCRとも同じとします。CTについては105A以上であれば問題ありません。普通のCTは過電流耐量が40倍(N値40)ありますので1.5倍にこだわらなくていいと思います。大きいほうがいいです。最大は現状の変圧器容量の130%程度の電流が流れてOCR(51)が3Aにできればいいと思います。ちなみに変圧器のヒューズとは保護協調はほぼ不可能です。R相に流れる電流は正確に計算するのであれば、ベクトル合成をする必要があります。各Trの電流を出します。100/6.6=15.13相Trと単相Trの位相差は30°ありますので、単相Tr側を分解し3相Trに加算します。単相Tr分は√(22.7+15.1cos60)^2+(100sin60)^2)以上の解に65.7を加算してください。(これも簡略式です正確には微妙に角度が違います)角度計算は非常に面倒なので割愛します。質問の内容から判断すると、CTとOCRの設定みたいなので私なら3相750kVAと単相150kVA...続きを読む他の回答も見るQトランスの2次側短絡電流の求め方がわかりません。ご指導お願い致しますトランスの2次側短絡電流の求め方がわかりません。ご指導お願い致します。150KVAのトランス。500KVAのトランス。2段積みにケーブルを乗せようとしています。低減率が0.5とします。40A未満のものとかんがえるのでしょうか?ご指導願います。Aベストアンサー>トランスの2次側短絡電流の求め方がわかりません。高圧側・トランスのパーセントインピーダンスが分からないと計算できません。トランスが納入済であれば名板に書いてあります。納入前ならメーカーに一般値を聞いてください。実際作ってみないと分かりませんが高圧側のパーセントインピーダンスは、高圧受電であれば電力会社の計算値があります。特高受電であれば、新設時に計算しているはずなので、見つけてください。概算で計算するには、基本的に高圧短絡電流は12,5kAを超えないように設計するのでで7%(10MBASE)です。まれに20kAもありますが変圧器150kVAは2%、500kVAは3%程度で計算すれば超えることがないと思います。7%を150kVAにベース変換7X150/10000=0.105%変圧器2次パーセントインピーダンス2+0.105=2.105%変圧器の定格電流をパーセントインピーダンス(実数)で割る150/0.2/0.02105=36kA3相は頑張ってください。2段積みにケーブルを乗せようとしています。推奨できません、回避したほうがよいと思います。電灯回路であれば電線の許容電流以下でなければならないので、40A以下のCBとなります。動力回路は始動電流絡みで緩和規定がありますが、基本的に40Aとなってしまうと思います。低減率はすべての電線に電流が流れた場合です。(参考までに)>トランスの2次側短絡電流の求め方がわかりません。高圧側・トランスのパーセントインピーダンスが分からないと計算できません。トランスが納入済であれば名板に書いてあります。納入前ならメーカーに一般値を聞いてください。実際作ってみないと分かりませんが高圧側のパーセントインピーダンスは、高圧受電であれば電力会社の計算値があります。特高受電であれば、新設時に計算しているはずなので、見つけてください。概算で計算するには、基本的に高圧短絡電流は12,5kAを超えないように設計するので...続きを読む他の回答も見るQ漏電遮断器の原理を教えて下さい現在専門学校で電気を勉強しているものです。漏電遮断器の原理がいまいちよく分かりません。一般の家庭用の100vや200vの電気は電力会社から高圧(一般家庭近くでは6,600v)で送られてきて、電信柱の上のトランスで、100vや200vに落とされて家庭に配られますが、この柱上トランスの100vの片線と200vの中性線が故障のときの安全のために地中にアース線としてつながっています。電流は電子の移動なので、必ず出て行った分と同じだけ戻ってきます。これが違っていたときは電流がどこかに漏れていることになるので、この差を検出して電流を遮断するのが漏電遮断器です。漏電の状態を考えてみますと、電気が流れている電気製品で、電線の被服が破損して電気製品のボディーに接触したとします。この時破損した側の電線がアース側なら電位が同じなので何も起きません。反対側でも電気製品のボディーが完全にゴムか何かの絶縁体の上に乗っていれば漏れ電流が流れないので漏電遮断機は働きません、あくまで遮断器のところを通る電流の差が規定値(50mA程度)を超えた場合のみ働きますから。ここでこの電気製品のボディーを地面に接触(アース)させると電流がボディーからトランスのアース側へと流れて漏電遮断機に流れるプラスマイナスの電流値に差が出て漏電遮断機が働くことになります。この意味で、アースしていないと漏電遮断機が働かないのであって、漏電遮断機そのものをアースする必要は全くなくまたそんな端子もありません。一般の家庭用の100vや200vの電気は電力会社から高圧(一般家庭近くでは6,600v)で送られてきて、電信柱の上のトランスで、100vや200vに落とされて家庭に配られますが、この柱上トランスの100vの片線と200vの中性線が故障のときの安全のために地中にアース線としてつながっています。電流は電子の移動なので、必ず出て行った分と同じだけ戻ってきます。これが違っていたときは電流がどこかに漏れていることになるので、この差を検出して電流を遮断するのが漏電遮断器です。漏電の状態を考えてみますと...続きを読む他の回答も見るQ契約設備電力とは何でしょうか。その計算方法を教えてください。契約設備電力とは何でしょうか。その計算方法を教えてください。作成したいのですが、その中にある項目で「契約設備電力」がわかりません。各変圧器の容量を合計したものとは違うようですが、その意味と計算式を教えてください。東京電力管内で高圧需要家として回答します。契約電力を算出する方法は2通りの計算が必要です。(kw)を1.25倍します。(入力換算と言います)次に台数圧縮と言う計算をします。大きい順に100%(1番・2番)95%(3番・4番)90%(その他全て)の合計を算出します。(一般的には、照明負荷を1番にします)次に台数圧縮後の合計値に係数を掛けます。最初の6kwにつき100%、次の14kwにつき90%、次の30kwにつき80%、次の100kwにつき70%、次の150kwにつき60%、次の200kwにつき50%、(ここまでで500kwになります)500kwをこえる部分につき30%この係数で出た値を合計したものが契約設備電力です。2っ目は、契約受電設備(KVA)を合計に次の係数を掛けて出た合計したものが契約設備電力です。最初の50KVAにつき80%、次の50KVAにつき70%、次ぎの200KVAにつき60%、次ぎの300KVAにつき50%(ここまでで600KVAになります。)600KVAをこえる部分につき40%、この係数を掛けて出た数値を合計して下さい。1っ目と2っ目を比較して、いずれか小さい方が契約設備電力です。(一般的には、負荷契約は後々が面倒なので、受電設備契約の方が小さくなる様にします。します)もう一つ注意が必要なのは、実量制(499KW以下)か協議契約(大口需要家・契約500KW以上)で用紙が違いますので、注意して下さい。東京電力管内で高圧需要家として回答します。契約電力を算出する方法は2通りの計算が必要です。(kw)を1.25倍します。(入力換算と言います)次に台数圧縮と言う計算をします。大きい順に100%(1番・2番)95%(3番・4番)90%(その他全て)の合計を算出します。(一般的には、照明負荷を1番にします)次に台数圧縮後の合計値に係数を掛けます。最初の6kwにつき100%、次の14kwにつき90%、次の30kwにつき80%、次...続きを読む他の回答も見るQブレーカーの定格遮断容量についてカテゴリが違っていたら、申し訳ありません。ブレーカーの仕様に定格電流と定格遮断容量とありますが、違いや意味を教えてください。定格電流は、その電流値を超えた場合にトリップするものだとは認識しているのですが。遮断容量は大きいほうがいいのでしょうか?詳しい説明をお願いします。Aベストアンサーこんにちわ!いつも質問ばかりしていては、皆さんに申し訳ないので、微力ながら知っている範囲でお答えします。ご参考にして頂ければ幸いです。定格電流は、その遮断器に連続的に電流が流れ続けた時の動作の限界値を表していると思います。限界値である定格電流値になった場合の動作は、日本の規格(JISなど)では、不動作の状態を維持する最大値を表しています。諸外国では、動作する値を表す場合も多いようです。(例えば、アメリカ製など)具体的に言うと、日本製の225AF/225ATの遮断器に225Aの電流を流したとしても遮断器はOFF動作しません。アメリカ製の250AF/225AT(フレームという概念についての説明は、割愛します)の遮断器に225Aの電流を流すと遮断器はOFF動作を起こします。これは、規格の考え方の違いでどちらが正しいとかという問題ではありません。一つの電気設備で、複数の規格を採用しなければならない場合などは、保護協調上注意を要する点であります。この定格電流値以下で遮断器を利用している限り、遮断器の開閉操作を行ったとしてもメーカーが保証する回数まで(一般に数千回~数十万回)は、操作が可能である値という意味もあります。遮断容量は、その遮断器が、流れている電流を遮断できる最大の容量を表していると思います。一般的に電気的な容量とは、電圧×電流×時間で表されます。これは、エネルギーの容量を表し、遮断容量の場合も同じです。よって、容量であるにも関わらず電流値であると捉えらえることは間違いだと思います。現実には、遮断容量が、電流値で表されていることが多いのも事実です。その理由は、日本の(多分全世界でそうだと思いますが?)電源事情が、定電圧送電方式となっているからです。電圧の項は、定数として扱えるため、変数となる電流値で表せば事実上問題がないのと、実用上合理的となるからだと思います。実際の遮断器に書かれている、遮断容量の記載を見ると判るのですが、使う電圧によって遮断できる電流値が変わります。これは、遮断容量が変わるのではなく、遮断容量は同じであるため、遮断できる電流値が変わることを意味しています。同じ型の遮断器を異なる電圧で使用する場合など勘違いし易いので、注意が必要です。動作時間が変更できる機能がある場合も遮断できる電流値は変わってきますので注意のほど。電流を遮断すると言うことは、アーク電流によるエネルギー放出(一般的に、熱、音、光の形で放出される)を、遮断器構部分で絶えうる必要があります。定格以上の容量を遮断しようとすると熱により接点が溶着したり、溶断してしまうことがあるようです。最後に、遮断容量の大きいものの方が良いのかどうかと言う点については、必要な遮断容量が確保されていらば、最小値でかまわないと思います。(受注生産品になったり)が大きく(高く、長く)なります。必要な容量とは、その回路に流れる最大の電流値(容量を電流値で表した場合)で決まります。一般的に、最大電流値となるのは、短絡時となります。エネルギーの供給源は、電源だけとは、限りません。三相誘導電動機が接続されていると電動機の運動エネルギーがエネルギー供給源となり数サイクルの間電源となりますので注意が必要です。定格電流を超える電流値を、遮断した場合は、メーカーの保証動作回数までの動作が保証されるわけではありません。短絡電流の遮断については、動作特性をよく調べて使用してください。経済性を無視すれば、一度短絡電流を遮断した遮断器は、交換すべきだという人もいます。以上、だらだらと述べましたが、少しでも参考になればと思います。こんにちわ!いつも質問ばかりしていては、皆さんに申し訳ないので、微力ながら知っている範囲でお答えします。ご参考にして頂ければ幸いです。定格電流は、その遮断器に連続的に電流が流れ続けた時の動作の限界値を表していると思います。限界値である定格電流値になった場合の動作は、日本の規格(JISなど)では、不動作の状態を維持する最大値を表しています。諸外国では、動作する値を表す場合も多いようです。ついてはじめまして、受電設備などの管理をしているtakitecといいます。すみませんが2件質問させてもらいます。力率改善用にリアクトル(おそらく6%)後にコンデンサを設置していおり、コンデンサの定格容量は150KVAで定格電流は13.1Aです(完成図書を参考)。実際の電流(リアクトルの一次)は14.2A程度(盤についている広角指示計)流れています。ここで調べたらリアクトルのインピーダンスが関係しているように書かれていたのですが、よくわかりませんでした。わかりやすく説明していただけると幸いです。それともう一つ質問なのですが、高圧設備の保護継電器の図面を見ると電流リレー?を使用し、リレーコイルを直列に接続しています。低圧の制御回路では電圧リレーでコイルを並列に接続するのが普通と思いますが、なぜ高圧設備は直列に接続するのでしょう。電圧リレーを使用しないのはどうしてでしょうか。2つも質問して申し訳ないですがよろしくお願いします。Aベストアンサー>SR+SCで設備のインピーダンスが下がるというものでしょうか。SCの端子電圧が上がるといういことは容量が上がるということでしょうか。なると過負荷になるのではないでしょうか。SR:9kVarのY結線とします。各インピーダンスを求めます。定格電圧:6.6kV/√3[V]SCは、50kVar=ωCV^2で求められますので、1/ωC=(6600/√3)^2/(50×10^3)=290.4ΩSRはSCの6%ですので、290.4Ω×0.06=17.424Ωこれより、合成インピーダンスは、290.4-17.424≒273Ωです。これに、回路電圧は公称電圧とすると、6.6kV/√3ですので、I=(6.6kV/√3)/273Ω=13.96Aとなります。́=13.96/13.1=1.066倍となります。※定格電流/(1-L%/100)で計算できます。√3×4,054V=7,021Vとなります。※定格電圧/(1-L%/100)で計算できます。約170kVarほどとなってしまいます。定格容量/(1-L/100)^2で計算できます。※13%Lの場合は、電圧、電流が1.15倍に、容量が1.32倍になります。以上が計算ですがわかりますでしょうか。ーーーと書いたのでわかりづらければご指摘ください。新JISの場合、端子電圧の上昇を考慮していますので、SR+SCの電源側から見た容量が150kVar(L=6%)としたい場合、SC:160kVarSR:10kVar合計150kVarです。ちなみに、弊社にも旧JISはゴロゴロしてますよ。13%Lで(ーー;以上、不明な点がありましたら、再度お願いします。>SR+SCで設備のインピーダンスが下がるというものでしょうか。SCの端子電圧が上がるといういことは容量が上がるということでしょうか。なると過負荷になるのではないでしょうか。SR:9kVarのY結線とします。各インピーダンスを求めます。定格電圧:6.6kV/√3[V]SCは、50kVar=ωCV^2で求められますので、1/ωC=(6600/√3)^2/(50×10^3)=290.4ΩSRはSC...続きを読む他の回答も見るQ漏電遮断機とZCTの違いについて教えて下さい。Transformer)この頭文字でZCTです。三相に対して一括して取り付け、どこか一線で地絡(漏電)が起きると三相のバランスが崩れ、その差が二次側電流として出てきます。その電流で二次側に接続された地絡継電器が動作し遮断器をトリップします。低圧の場合は機器を小さくできるため、配線用遮断器にZCTと継電器を組み込んで一体としたのが漏電遮断器です。良い説明が無かったのですが、上から5番の「構造と動作」を開いてくださいPDFファイルです。http://www.toshiba-tips.co.jp/common/html/tsel/shadan/shadandocu.htmわかりづらいですが配線用遮断器に漏電検出装置を付けた物が漏電遮断器です。組み合わせで構成します。低圧の場合でもZCT・地絡継電器(漏電リレー)の組み合わせで使うこともあります。ここは三菱さんですが、クリックしていけば製品説明が出てきますので、とりあえず「どんな物?」というのを掴むには便利かも。http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/01sei/01sei_syou/index_sei_syou_kessen.htmCT・ZCT・VT・EVTは総称して「計器用変成器」と呼びます。Transformer)この頭文字でZCTです。三相に対して一括して取り付け、どこか一線で地絡(漏電)が起きると三相のバランスが崩れ、その差が二次側電流として出てきます。その電流で二次側に接続された地絡継電器が動作し遮断器をトリップします。低圧の場合は機器を小さくできるため、配線用遮断器にZCTと継電器を組み込んで一体としたのが漏電遮断器です。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。