FX5-CNV-BUS。FX3U-1PSU-5V不使用時最多6台。FX5-CNV-BUSC。FX5-C1PS-5V。FX5-CNV-BUS。FX3U-1PSU-5V不使用時最多6台。FX5-CNV-BUSC。FX5-C1PS-5V。FX5-CNV-BUS。FX3U-1PSU-5V不使用時最多6台。FX5-CNV-BUSC。FX5-C1PS-5V。10mA從CPU主機内部的DC5V電源給電。可將4點類比入力(電壓,電流)。可混合使用電壓,電流。高解析度(電壓輸入時312.5μV、電流輸入時625nA)。FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5VC介面。可將8點類比入力(電壓,電流,熱電偶,白金測溫棒PT-100)。彈簧夾端子台,接線簡便,耐振動性強。FX5-8AD:W50mm)。FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5VC介面。K:±3.5°C(-200°C~-150°C)K:±2.5°C(-150°C~-100°C)K:±1.5°C(-100°C~+1200°C)J:±1.2°CT:±3.5°C(-200°C~-150°C)T:±2.5°C(-150°C~-100°C)T:±1.5°C(-100°C~+350°C)B:±2.3°CR:±2.5°CS:±2.5°C為達穩定的精度,電源投入後30分以上的暖機(通電)為必要。R:±6.5°CS:±6.5°C為達穩定的精度,電源投入後30分以上的暖機(通電)為必要。(DC-10~10V),電流入力(DC4~20mA,DC-20~20mA)。500us/通道的高速AD變換速度。FX5-CNV-BUS介面。FX5-CNV-BUS或FX5-CNV-BUSC介面。<插頭式PLC連接時>FX3UC連接時、必需有FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V介面。10mA從CPU主機内部的DC5V電源給電。(電壓,電流)輸出的的智能模組。可混合使用電壓,電流。高解析度(電壓輸出時312.5μV、電流輸出時625nA)。FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5VC介面。(DC-10~10V),電流出力(DC4~20mA、DC0~20mA)。FX5-CNV-BUS介面。FX5-CNV-BUS或FX5-CNV-BUSC介面。<插頭式PLC連接時>FX3UC連接時、必需有FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V介面。10mA從CPU主機内部的DC5V電源給電。10mA從CPU主機内部的DC5V電源給電。可將8點類比入力(電壓,電流,熱電偶,白金測溫棒PT-100)。彈簧夾端子台,接線簡便,耐振動性強。FX5-8AD:W50mm)。FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5VC介面。K:±3.5°C(-200°C~-150°C)K:±2.5°C(-150°C~-100°C)K:±1.5°C(-100°C~+1200°C)J:±1.2°CT:±3.5°C(-200°C~-150°C)T:±2.5°C(-150°C~-100°C)T:±1.5°C(-100°C~+350°C)B:±2.3°CR:±2.5°CS:±2.5°C為達穩定的精度,電源投入後30分以上的暖機(通電)為必要。R:±6.5°CS:±6.5°C為達穩定的精度,電源投入後30分以上的暖機(通電)為必要。彈簧夾端子台,接線簡便,耐振動性強。FX5-4LC:W60mm)。FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5VC介面。為達穩定的精度,電源投入後30分以上的暖機(通電)為必要。可處理"二位置控制、標準PID控制、溫控動作(具自動調諧機能)、加熱冷却PID控制、串級控制"。FX5-CNV-BUS介面。FX5-CNV-BUS或FX5-CNV-BUSC介面。<插頭式PLC連接時>FX3UC、FX3GC連接時、必需有FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V介面。