>変圧器の過負荷保護について入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。21:02回答数:3件1次電圧6600V、二次電圧210Vの三相変圧器(容量1500kVA)を設置するにあたり、過負荷保護のしかたがよくわかりません。現在変圧器の上位にはVCB及びOCRがついています。変圧器の過負荷保護には、変圧器1次側電流値131Aより上位でのOCR整定値で保護して構わないのでしょうか。質問の内容がわかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。資料等が載っているサイト若しくは文献等をご存知の方もお願いいたします。通報するこの質問への回答は締め切られました。下位の低圧遮断器より遅く、上位の受電遮断器より早く、トランス突入電流でも動作しない様、過負荷にならないように以上全てを満たすように特性・時限要素・レバー・瞬時要素決定する必要があります。上位のOCRの特性、下位遮断器の特性を入手し、対数グラフを書かないと分かりません。基本的に1500kVAを設置した業者が特性図を作成し整定案を提示し、主任技術者の決定する事項です。手計算でも出来ますが、非常に難しい事項です。低圧遮断器の特性図のリンクを付けておきます。通報するこの回答へのお礼ありがとうございます。下位の遮断器及び上位の遮断器については何とかクリアしたのですが、変圧器だけよくわかりませんでした。変圧器の過負荷保護をOCRで変圧器の定格以下で遮断器を動作させるように設計を進めてみます。18:06#2ですお礼をみてOCRは過電流継電器です。基本的に故障を検出して電路から切り離すものです。過負荷対策は変圧器2次に取り付けるサーマルにて検出になると思います。通常変圧器上位OCRは130・150%の整定になることが多いと思います。22:17質問をされた理由は、低負荷運転の場合を想定されてのことと察します。いう場合には、契約条件とかその現場特有の条件とか設計思想が違うと答えも変わるので、絶対的な正解というものはないと思います。従って、特別な条件がないとして、自分ならどうするかという答え方をさせていただきます。「一次側のOCRの整定は変圧器の定格に合わせる。早々のお返事ありがとうございます。OCR整定値が変圧器の一次電流の下位で保護しなければならないということなんですね。ご丁寧なご説明ありがとうございます。工学4サーマルリレーについて環境・エネルギー資源5サーマル電流地の求め方その他(自然科学)6SOGとGRとDGRについて基本的な質問です。工学4サーマルリレーについて環境・エネルギー資源5サーマル電流地の求め方その他(自然科学)6SOGとGRとDGRについて基本的な質問です。三相変圧器に単相負荷(電灯回路)を接続したいのですが、接続できる負荷はいくらまで可能なのか教えてください。回答数ランキングです。電流トランスサーマルリレーこのQ&Aと関連する良く見られている質問Qサーマルリレーについて最近電気を勉強し始めているんですけど、良く受電設備等で見かける変圧器用のサーマルリレーの整定値の設定について教えてください。Aベストアンサーリレーの整定とは100%電流なら連続、105%なら何分、120%なら何秒ということをセットするものです。リレーメーカーからリレーの特性曲線を入手します。(たいていはメーカーの受変電機器カタログなどに載っています)つぎに変圧器メーカーから変圧器の特性曲線を入手します。変圧器の特性が不明であれば銘板から定格値を控えます。変圧器の1,2次の電線の太さと許容電流をチェックします。これらの電流のうち最低の物に合わせて設定します。(ケーブルが細ければ変圧器より先にケーブルが焼けるため)変圧器の2次側に負荷があって各負荷ごとに保護ができない場合はその負荷まで含めて検討します。保護整定曲線としてグラフ上で検討します。グラフはリレーメーカーのカタログに乗っていますが、最近では受変電設備設計ソフトなどを使っています。過電流継電器(OCR)のタップの意味として「タップとは、CTからの電流値をどこまで使えるかというイメージを持てばわかりやすいと思います。