エアコンクリーニングblogコンテンツへスキップエアコンクリーニングblogエアコンクリーニングの作業例を紹介しています。業務用エアコンクリーニング画像が悪いですがクリーニング前の画像です。天井埋め込み型4方向で分解して電装やドレンパン、ファン、モーターなどを取り外して養生前の写真です。写真ではわかりにくいですが、相当汚れていました。油汚れがなくて良かったですが、タバコのヤニ、ホコリ、カビで汚れていました。運転するとエラーコードがでて停止するほどです。エラーコードからすると室内ファンモーターの異常かドレンポンプフロートスイッチの異常みたいです。ドレンパンにヘドロ化した汚れが溜まってドレンポンプが結露水を吸い切れないようです。この汚れではポンプも吸い切れないでしょう。今回は熱交換器の洗浄も取り外した部品の洗浄も時間がかかりました。今回のような汚れからくるエアコンの運転異常もありますので可動時間が長いお店などは真夏や真冬にエアコンが止まると大変ですので定期的なクリーニングがおすすめです。コメントを残すブログはじめます~エアコンクリーニング・ハウスクリーニングをしております。仕事のことを書いていこうと思います。更新頻度は少なめだと思いますが、頑張っていこうと思います。