検索結果サポート・お問い合わせお問い合わせトップよくあるご質問(FAQ)メールでのお問い合わせよくあるご質問(FAQ)/category/show/25?site_domain=default住宅用火災警報器/category/show/23?site_domain=default火災報知設備/category/show/24?site_domain=default消火設備/category/show/42?site_domain=default共同受信設備キーワード検索キーワードまたは文章で検索できます(200文字以内)キーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。MAI-CEAA】を使用することで、無極性無電圧a接点(移報接点最大定格:DC30V、500mA)を出すことができます。)を含めて最大15台まで登録し、連動させることができます。警報出力(移報出力)したい火災信号を外部へ出力する警報出力機能を持った機種なら外部接続機器とつなげることができます。シリーズによって接点や定格が異なりますので、ご確認の上接続してください。※警報出力を使用:警報器裏側の警報出力(移報出力)コネクタを使用し、他の機器に接続している場合。SS-2LTシリーズは従来ご使用の取付板との互換性がございませんので、取付板ごとの交換が必要です。設置・交換方法は添付資料の「SS-2LTの設置・交換手順について」をご参照ください。※警報出力を使用:警報器裏側の警報出力(移報出力)コネクタを使用し、他の機器に接続している場合。SS-2LTシリーズは従来ご使用の取付板との互換性がございませんので、取付板ごとの交換が必要です。設置・交換方法は添付資料の「SS-2LTの設置・交換手順について」をご参照ください。添付ファイルをご参照ください。設置には資格は必要ありません。グループ登録手順をまとめた動画をご用意しております。こちらをご参照ください。ついての詳細はこちらをご参照ください。火災発報したときの基本的な対処法(3)他設備への移報信号を止めるには受信機にて連動・移報停止を行い受信機を復旧させ、移報信号を受けた設備毎に復旧させます。おいては、単独型の場合は感知した警報器が鳴動します。無線連動型の場合は感知した警報器とグループ設定している警報器が鳴動します。火災の有無を確認し、非火災警報発生の原因を取り除いてください。含めて最大15台まで登録し、連動させることができます。