マークを、クリックして下さい。空調機へ冷温水を供給したいのですが、1次ポンプBの方が、Aのポンプより水量が少ないので、1次ヘッダーへ押し込めない。いう状況になることはございますでしょうか。-押し込めなくなるということは、水量は関係ありません。合流点の抵抗がポンプBの締め切り圧力になっている場合に起こります。ABそれぞれのポンプの要項点30mというのはその水量の時の圧力です。いいのはポンプメーカーにアイソメ図を渡して確認してもらうことだと思います。ご質問のような、言葉だけでは答えづらいと思います。確認していれば、返信のレスをお願いします。-105様ご見解頂きありがとうございます。メーカー等にも確認してもらおうと思います。